Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров
Дайджест аварий в ЦОД за 4 кв. 2025 года: инциденты в США, Великобритании, Индии и не только
Четвёртый квартал 2025 года оказался непростым для операторов ЦОД по всему миру. Специалистам из США, Великобритании, Индии, Германии и ряда других стран пришлось устранять последствия многочисленных аварий в дата-центрах и на сетевой инфраструктуре. Часто инциденты были обусловлены человеческим фактором, включая ошибки при подготовке к морозам, а также при техобслуживании сливового и охлаждающего оборудования. Все кейсы, […] The post Дайджест аварий в ЦОД за 4 кв. 2025 года: инциденты в США, Великобритании, Индии и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Четвёртый квартал 2025 года оказался непростым для операторов ЦОД по всему миру. Специалистам из США, Великобритании, Индии, Германии и ряда других стран пришлось устранять последствия многочисленных аварий в дата-центрах и на сетевой инфраструктуре. Часто инциденты были обусловлены человеческим фактором, включая ошибки при подготовке к морозам, а также при техобслуживании сливового и охлаждающего оборудования. Все кейсы, цифры и выводы по профилактике и сокращению времени восстановления в свежем дайджесте. Огонь охватил здание крупного индийского оператора ЦОД в предновогодний период 20 декабря 2025 года в узле связи индийской телекоммуникационной компании и оператора ЦОД Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) в Ченнаи, штат Тамилнад, вспыхнул пожар. Огонь возник на втором этаже семиэтажного здания около 09:30 по местному времени и был локализован к 12:30. Пострадавших не было. Инцидент повлиял на клиентов компании в Ченнаи, остальной части Тамилнада, а также в Андхра-Прадеше и Телангане. Сообщалось, в частности, об уходе в офлайн платёжных узлов местной энергетической компании Tangedco. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания или взрыва аккумулятора/батарейного оборудования. Профсоюз сотрудников BSNL раскритиковал компанию за неэффективное обслуживание узлов связи и зданий, отмечая дефицит кадров и риски повторения инцидентов. Компания BSNL была основана в 2000 году и считается четвёртым по величине мобильным оператором Индии. В ее распоряжении 9 кампусов ЦОД. Дата-центры находятся в Нью-Дели, Ахмедабаде, Фаридабаде, Алаппуже, Бангалоре, Джайпуре, Мумбаи, Хайдарабаде, Лудхиане. Шотландия: из-за IT-сбоя в аэропорту Эдинбурга приостанавливали все рейсы 5 декабря 2025 года в аэропорту Эдинбурга произошёл IT-инцидент, из-за которого все рейсы были временно приостановлены. Проблема затронула поставщика услуг в области диспетчерского управления воздушным движением. Подробности и причины не были раскрыты. Позднее в тот же день специалистам удалось возобновить авиасообщение. В официальном заявлении администрации воздушной гавани по поводу инцидента отмечалось, что команды работают над устранением первопричин проблемы. Аэропорт обычно обслуживает 300+ рейсов в день. Через него летают лайнеры 37 авиакомпаний, связывающие Эдинбург с 155 другими направлениями. Greenidge Generation остановила криптомайнинг в США после пожара на подстанции 23 ноября 2025 года криптомайнинговая компания Greenidge Generation временно остановила работу после пожара на одном из ключевых инфраструктурных объектов. Речь о площадке Dresden Facility мощностью 106 МВт, расположенной в штате Нью-Йорк, США. По предварительной информации, причиной стал отказ/авария электрораспределительного устройства на подстанции. Пожар был локализован, но, согласно протоколам безопасности, потребовалось немедленное и полное обесточивание площадки. Повреждений оборудования для майнинга не зафиксировано. Точная причина возгорания пока не установлена, расследование продолжается. Рентабельность майнинга падает. В ноябре ключевой показатель доходности, известный как хешпрайс (Hashprice), опускался ниже $35 и не поднимался выше $40 в декабре (для сравнения: в 2024 году он превышал $200). На фоне исторических минимумов часть игроков этого рынка рассматривает переориентацию инфраструктуры своих ЦОД под ИИ-вычисления. Площадка Dresden оборудована в старом промышленном здании. После покупки бывшей угольной электростанции в 2016 году компания Greenidge Generation инвестировала $100+ млн в модернизацию инфраструктуры. В частности, помимо майнингового оборудования там были размещены газовые турбины, сгенерированное которыми электричество частично передается в центральную электросеть. Крысы оставили без связи часть британского Донкастера, насторожив местных операторов ЦОД Почти сотня потребителей услуг связи из города Аскерн в Донкастере, Великобритания, оставались без широкополосного доступа более 10 дней, поскольку крысы повредили волоконно-оптический кабель Openreach. При восстановительных работах на месте аварии обнаружилась вторая проблема: обрушение подземного кабельного канала. Поэтому потребовались раскопки, восстановление канала и прокладка нового кабеля. Британский провайдер телекоммуникационных услуг Openreach, принадлежащий BT Group, активно развивает региональную оптоволоконную сеть, планируя подключить 25 млн потребителей к концу декабря 2026 года. Но компания периодически сталкивается с критикой из-за неэффективной профилактики проблем. Например, аналогичные инциденты с грызунами у Openreach уже случались в 2023 году. Свежий кейс показал, что время восстановления определяется не только скоростью замены кабеля, но и состоянием подземной инфраструктуры. Чтобы снизить риски и ускорить восстановление, требуется защита от грызунов (герметизация вводов и колодцев), контроль трасс (регулярные осмотры проблемных участков, фиксация деградации подземных каналов до аварии) и своевременная замена изношенных участков. Остановка ЦОД из-за ошибки при подготовке к морозам вывела из строя трейдинговую площадку CME Group В конце ноября 2025 года крупнейший в мире рынок финансовых деривативов CME Group был остановлен по техническим причинам. Инцидент оказался обусловлен человеческим фактором: персонал подрядчика в коммерческом дата-центре CH1 (город Аврора, штат Иллинойс, США), управляемом колокейшн-провайдером CyrusOne, не выполнил стандартные процедуры при дренажировании (draining) охлаждающих градирен перед наступлением отрицательных температур. Нарушение процедур привело к отказу чиллера, затронувшему несколько охлаждающих агрегатов. Инцидент, случившийся 28 ноября 2025 года, продолжался около 11 часов и лишил трейдеров доступа к фьючерсным ценам по ряду товаров и акций. В ходе инцидента компания CyrusOne задействовала инженеров и подрядчиков, а также временное охлаждение для поддержки систем. После сбоя колокейшн-провайдер сообщил об установке дополнительного оборудования в системах охлаждения для целей резервирования. Кампус компании в городе Аврора площадью 41 806 м² включает 3 дата-центра, суммарная мощность IT-нагрузки в машзалах которых составляет 109 МВт. США: пожар на стройке ЦОД Bitdeer в Огайо повредил два здания На строительной площадке дата-центра майнинговой компании Bitdeer в Массиллоне, штат Огайо, США, произошёл пожар. Возгорание случилось во второй половине дня 11 ноября 2025 года и затронуло сразу несколько зданий в составе строящегося комплекса. Пострадавших нет. Были повреждены 2 из 24 зданий, внутри которых ещё не были установлены серверы и другое специализированное оборудование. По предварительным оценкам, пострадавшие конструкции частично пригодны к восстановлению. Пожар изначально охватил здание в юго-восточной части площадки. Впоследствии ветер перенёс пламя на соседнее строение. Признаков поджога не обнаружено. Согласно основной версии, рассматриваемой специалистами, причиной стали сварочные работы при строительстве. Проектная мощность площадки в Массиллоне – 221 МВт. Ранее компания Bitdeer заявляла о намерении завершить работы в рамках первой очереди проекта в 1 квартале 2026 года. Компания также строит ЦОД за пределами США. 4 ноября 2025 года Bitdeer объявила о завершении площадки на 500 МВт в Королевстве Бутан. Облако Azure ушло в офлайн для европейцев из-за «теплового инцидента» в ЦОД 5 ноября 2025 года пользователи облачной платформы Microsoft Azure из Европы столкнулись со сбоем. Инцидент случился в европейском регионе West Europe (Нидерланды). Затронуты были следующие инструменты и сервисы: виртуальные машины и хранилище данных; AKS (Azure Kubernetes Service); Azure Database for PostgreSQL/MySQL Flexible Server; Service Bus. Инженеры корпорации объяснили случившееся «тепловым инцидентом» в дата-центре: начали сбоить системы охлаждения ЦОД, из-за чего часть систем хранения данных ушла в офлайн. На восстановление потребовалось около полутора часов. Южная Корея: пятерых обвинили в профнебрежности после пожара в гос-ЦОД NIRS Полиция Южной Кореи предъявила обвинения пяти физлицам по делу о пожаре в государственном дата-центре National Information Resources Service (NIRS) в Тэджоне. Следствие считает, что возгорание могло начаться, когда неквалифицированные работники попытались переместить батарею и нарушили требования безопасности. Инцидент случился 26 сентября 2025 года. Из-за пожара было уничтожено 384 аккумуляторных ячейки и несколько серверов. Последствия оказались масштабными: большинство цифровых госуслуг оказалось недоступно, безвозвратно уничтожено до 858 ТБ госданных. Обвинения выдвинуты в отношении одного сотрудника NIRS, одного работника управляющей компании и трех сотрудников строительных компаний. В ходе следствия было допрошено 29 человек. По материалам полиции, пожар начался во время работ по перемещению литий-ионных батарей из зала на 5-м этаже в подвал. Ключевые претензии следствия: не соблюдались протоколы безопасности; не использовались необходимые изоляционные материалы; не выполнялся полный разряд батарей перед перемещением; у задействованных работников не было квалификации и опыта выполнения подобных работ; подрядчики не привлекли производителя батарей – предположительно в целях экономии; работы были незаконно переданы в субподряд: две фирмы-победителя тендера передали работы трём другим компаниям (при этом, чтобы скрыть субподряд, были сфальсифицированы кадровые записи). Второй сбой инфраструктуры ЦОД за квартал заставил Alaska Airlines начать масштабную проверку В конце октября 2025 года авиаперевозчик Alaska Airlines объявил о проведении всесторонней проверки IT-инфраструктуры. Объявление было сделано после очередного крупного инцидента, который остановил вылеты лайнеров компании и ее «дочки» Horizon Air примерно на 8 часов. Это второй серьёзный сбой за три месяца: в июле аналогичная проблема в дата-центре уже приводила к остановке рейсов на 3 часа. Октябрьский сбой произошёл в основном дата-центре компании. Инцидент затронул несколько ключевых систем управления. Почти 50 тыс. пассажиров оказались затронуты сбоем. Авиаперевозчику пришлось отменить около четырехсот рейсов. После июльского инцидента Alaska Airlines уже предпринимала шаги по «укреплению» систем, но новый сбой показал, что этого недостаточно. Компания объявила о привлечении внешних технических экспертов для диагностики всей IT-инфраструктуры. У Alaska Airlines есть собственный дата-центр в одном из зданий рядом с Международным аэропортом Сиэтл/Такома. Компания также арендует площади внутри коммерческих ЦОД в ряде локаций, включая Берлингейм, Лонг-Бич, Гонолулу, Портленд, Пьюэллап, Куинси, Рентон, Сиэтл, Спокан. В ЦОД Centron под Нюрнбергом произошёл пожар в зоне ИБП Немецкий поставщик услуг ЦОД Centron сообщил о пожаре в своём дата-центре в Хальштадте, Бавария (Германия). Площадка расположена недалеко от Нюрнберга. Инцидент произошёл 9 октября 2025 года. Он был связан с главным низковольтным распредщитом и системой ИБП. Возгорание случилось после выполненных работ по техобслуживанию. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="345" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1-600x345.png" alt="" class="wp-image-601922" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1-600x345.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1-400x230.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1-768x441.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1-250x144.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/centron_german.original1.png 1056w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Огонь был обнаружен в 19:42 по местному времени. Его быстро потушила вызванная пожарная служба. Пострадавших нет. В пресс-службе Centron заявили, что благодаря резервированию инфраструктуры все сервисы оставались онлайн. Пострадавший ЦОД был введён в эксплуатацию в 2014 году. Площадь этого дата-центра составляет около 1 600 м² при мощности примерно 1,2 МВт. После инцидента Centron объявила об усилении контроля при выполнении работ на площадке. В частности, немцы будут проводить расширенные проверки по принципу four-eyes (двойной контроль). Вводятся обязательные чек-листы процедур, выполнение которых необходимо перед повторным вводом в эксплуатацию. Также планируется дополнительное обучение персонала. Великобритания: сбой в ЦОД нарушил работу медиков в Кенте и Медуэе 19 января 2026 года сразу несколько медицинских учреждений в британских регионах Кент и Медуэй лишились доступа к онлайн-сервисам из-за IT-инцидента. Врачи потеряли доступ к медкартам и истории назначений медикаментов и процедур, а пациенты не могли записаться на приём. Согласно официальной версии, причиной стал сбой межсоединений внутри дата-центра, обслуживающего местные медучреждения. Какой именно ЦОД пострадал — не раскрывается. К 20 января системы были практически полностью восстановлены. Отдельные медучреждения предупреждали о замедлении обслуживания. The post Дайджест аварий в ЦОД за 4 кв. 2025 года: инциденты в США, Великобритании, Индии и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
7 подходов к профилактике аварий ЦОД и кризис-менеджменту: кейсы Alibaba, Google и не только
ИИ-бум разогнал строительство дата-центров, а вместе с ним — негативные последствия любого даунтайма. При этом страховщики признают, что риски растут быстрее, чем адаптируются страховые продукты и практики урегулирования. Триггером для этой дискуссии стал инцидент в Южной Корее: возгорание аккумуляторов внутри дата-центра в Тэджоне вызвало сбои госуслуг и привело к утрате около 858 ТБ данных. Дальше […] The post 7 подходов к профилактике аварий ЦОД и кризис-менеджменту: кейсы Alibaba, Google и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
ИИ-бум разогнал строительство дата-центров, а вместе с ним — негативные последствия любого даунтайма. При этом страховщики признают, что риски растут быстрее, чем адаптируются страховые продукты и практики урегулирования. Триггером для этой дискуссии стал инцидент в Южной Корее: возгорание аккумуляторов внутри дата-центра в Тэджоне вызвало сбои госуслуг и привело к утрате около 858 ТБ данных. Дальше — больше. По оценкам консалтинговой компании BCG, спрос на мощности ЦОД может превысить 130 ГВт к 2028 году. Ключевой драйвер — генеративный ИИ. Для страховщиков это означает сдвиг от «обычных» проектов к кампусам стоимостью в миллиарды, а также концентрацию застрахованных объектов в одной локации и, соответственно, рост значимости природных факторов (землетрясения в южной Европе, цунами в Японии, ураганы, засухи и торнадо в США). Меняется природа активов: внутри современных ЦОД размещаются чипы и другое оборудование на миллиарды долларов, которое одновременно становится все более дорогим и все быстрее устаревает. Еще один фактор — новые технологии вроде иммерсионного охлаждения. Предложение поместить электронное оборудование в жидкость может ввести в ступор неподготовленного собеседника. Узким местом становятся специализированные ремонтные команды. Их не держат «на зарплате» — такие специалисты могут быть заняты на других стройках. В результате растут сроки восстановления после гипотетических аварий и, соответственно, потери дохода. В таких реалиях профилактика аварий и грамотная реакция — это не «лучшие практики», а способ управлять одновременно техническими и финансовыми рисками. Рассмотрим 7 свежих кейсов, показывающих, как отрасль пытается предупреждать инциденты и снижать ущерб. Стартап MayimFlow предлагает предотвращать протечки в ЦОД за 24–48 часов до аварии Стартап MayimFlow, победивший в престижном конкурсе Built World Stage в рамках мероприятия TechCrunch Disrupt, разрабатывает комплекс мер по предотвращению протечек хладагентов в дата-центрах. Цель – решить проблему до того, как она приведет к ущербу критически важному оборудованию, бизнесу и репутации владельца ЦОД. В компании отмечают, что проблема заслуживает повышенного внимания по ряду причин: ЦОД потребляют много воды, и даже небольшая протечка может стать крупным источником рисков. На фоне повышения плотности мощности IT-оборудования в серверных стойках растет спрос на системы прямоконтактного жидкостного охлаждения. При этом подход многих операторов ЦОД к работе с протечками остается реактивным: они узнают о проблеме, когда все уже случилось. Это приводит к простоям и крупным потерям. Суть предложения MayimFlow в комбинации IoT-датчиков и моделей машинного обучения на базе локальной (не облачной) вычислительной инфраструктуры для выявления признаков надвигающейся протечки. Инженеры обещают, что их разработки помогут обнаруживать проблему за 24–48 часов до необходимости ремонта. Стартап предлагает ставить собственные датчики для мониторинга водяного контура системы охлаждения либо подключить модели машинного обучения к уже установленному у клиента сенсорному оборудованию, если оно есть. В команду стартапа входят выходцы из IBM, Oracle и Microsoft, а также специалисты по эксплуатации дата-центров, водному хозяйству и IoT-инфраструктуре. В будущем стартап планирует расширить бизнес, выходя за пределы сектора ЦОД. Технологии планируется адаптировать для нужд больниц, производственных площадок и объектов коммунальной инфраструктуры, где важны раннее обнаружение протечек и оптимизация водопотребления. Hanwha Vision представила новые биспектральные камеры раннего обнаружения огня в ЦОД Компания Hanwha Vision представила две новые биспектральные камеры раннего обнаружения пожара — TNM-C2712TDR и TNM-C2722TDR. Модели совмещают видимый канал и тепловизионный датчик с радиометрией, обеспечивая обнаружение огня и контроль температуры в критичных зонах. Целевая аудитория – проектировщики и специалисты по эксплуатации промышленных объектов, дата-центров и станций зарядки электромобилей. Что умеют камеры: Двухэлементный механизм обнаружения пожара: ИИ-видеоаналитика выявляет пламя по видимому каналу; тепловизор отслеживает изменение температуры; система генерирует и рассылает сигналы тревоги по пламени и температуре, чтобы адресаты могли принять меры до распространения огня. Радиометрический мониторинг температуры в реальном времени; поддержка до 2 зон контроля; контроль минимальной / максимальной / средней температуры и настройка триггеров / событийных правил; диапазон измерений от −10°C до 450°C; установка пороговых значений с оповещениями при превышении. Оптика и покрытие: тепловой детектор QVGA 160×120; широкоугольные объективы: 95° у TNM-C2712TDR; 57° у TNM-C2722TDR. зона охвата: до 7 м для TNM-C2712TDR; до 15 м для TNM-C2722TDR. одновременная съемка видимого спектра и теплового изображения позволяет работать в сложных условиях, включая полную темноту, туман, дым. Интеграция и совместимость: поддержка сетевого протокола MQTT для интеграции со SCADA и промышленными сетями автоматизации; доступ к температурным данным через SUNAPI (Hanwha Vision); совместимость с фирменными платформами Wisenet SSM и Wisenet WAVE, а также со сторонними системами управления видео (VMS), включая популярные Milestone и Genetec. Решения рассчитаны на длительную эксплуатацию в «тяжёлых» индустриальных условиях. Благодаря компактным и прочным корпусам они пригодны для внутренней и наружной установки. Data Center Kits от Fluke Networks повысят надежность сетевой инфраструктуры Компания Fluke Networks представила линейку решений Data Center Kits, предназначенных для минимизации риска даунтайма ЦОД из-за сбоев сетевой инфраструктуры. Решения призваны предотвратить сбои в работе межсоединений и отказы оптоволокна в корпоративных и коммерческих дата-центрах, включая гипермасштабные серверные фермы. Доступны три варианта: Fiber and Copper Commissioning and Troubleshooting Kit для оптимизации сетей на всех этапах жизненного цикла. Fiber Inspection Kit для предотвращения отказов из-за загрязнения торцов оптоволокна (главной причины проблем с сетевой инфраструктурой ЦОД, согласно данным разработчиков продукта). MPO Maintenance and Troubleshooting Kit для сокращения времени тестирования многоволоконных линий (заявляется снижение времязатрат на 80% относительно стандартных инструментов). Продукты обеспечивают проверку медных и оптоволоконных сетей, их обслуживание и устранение неисправностей при эксплуатации. Целевая аудитория – сетевые инженеры и операторы ЦОД, сталкивающиеся с растущей сложностью сетевой инфраструктуры и стремящиеся минимизировать время простоя. Alibaba сокращает сбои в облачной сети на 92% с помощью нового инструмента ZooRoute <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="180" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1-600x180.png" alt="" class="wp-image-601871" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1-600x180.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1-400x120.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1-768x230.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1-250x75.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/O1CN01DiysnL27qtNn059XS_600000000.2e16d0ba.fill-1000x300-1.png 1000w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Инженеры Alibaba Cloud представили систему ZooRoute, позволяющую почти мгновенно перенаправлять сетевой трафик при сбоях. Решение основано на программной маршрутизации и не требует внесения изменений в конструктив ЦОД / комплектацию установленного там физического оборудования. Ключевые факты: ZooRoute использует существующие протоколы маршрутизации и технологию ECMP (Equal Cost Multi-Path), анализируя заголовки пакетов для выбора рабочих сетевых путей. Система непрерывно тестирует альтернативные порты и при сбое автоматически выбирает доступный маршрут. За 18 месяцев тестовой эксплуатации в рамках инфраструктуры дата-центров Alibaba Cloud время сетевых простоев сократилось более чем на 92%, при этом клиенты не заметили 98% инцидентов. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="269" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_2025-09-02_104554.original-600x269.png" alt="" class="wp-image-601872" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_2025-09-02_104554.original-600x269.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_2025-09-02_104554.original-400x180.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_2025-09-02_104554.original-250x112.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_2025-09-02_104554.original.png 715w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Другие инновации Alibaba Cloud: Hermes — система балансировки нагрузки уровня L7, использующая технологию eBPF для равномерного распределения запросов и снижения дисбаланса CPU на 90%. Nezha — инструмент для оптимизации работы SmartNIC, перераспределяющий задачи между сетевыми картами с разной загрузкой. Таким образом, разработки Alibaba Cloud сделали ставку на переход к программным методам повышения отказоустойчивости и эффективности инфраструктуры ЦОД без дополнительных затрат на аппаратную составляющую. Lockton представил страховой продукт для дата-центров, покрывающий нарушения SLA Страховой брокер Lockton запустил новый продукт для защиты операторов дата-центров от убытков, связанных с нарушением соглашений об уровне обслуживания (Service-level Agreement; SLA). Партнёром выступила компания Parametrix, специализирующаяся на страховании рисков в области простоя цифровых платформ. Ключевые детали инициативы: Поддержка Lloyd’s of London: покрытие обеспечено синдикатами крупнейшего лондонского страхового рынка. Параметрическая модель: выплаты происходят автоматически при наступлении заранее определённых событий, то есть при нарушениях SLA. Финансовые преимущества: продукт направлен на повышение кредитоспособности компаний, снижение процентных ставок и укрепление доверия инвесторов. Комментируя проект, в Parametrix отметили, рост требований к аптайму ЦОД увеличивает число не только технических, но и финансовых рисков в контексте доступности цифровой инфраструктуры. Новое решение позволяет операторам дата-центров и их владельцам эффективнее управлять такими рисками. Opengear: треть компаний делают ставку на ИИ для минимизации сетевых сбоев По результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией Opengear, почти девять из десяти (84%) крупных организаций из Великобритании, США, Франции, Германии и Австралии столкнулись с увеличением числа сетевых сбоев за последние два года. Более трети потеряли из-за этого от 1 до 5 млн долларов только за прошлый год. Данные получены в ходе опроса свыше 1 тыс. технических директоров и инженеров. Более 25% респондентов сообщили об увеличении инцидентов на 25–50%, а 50% — о росте на 10–24%. Основные причины: ошибки при изменении конфигурации устройств — 27%; сбои серверного оборудования — 26%; изношенная инфраструктура; человеческий фактор; кибератаки. Выяснилось, что 32% компаний делают ставку на ИИ и машинное обучение для поддержки работоспособности сетевых систем и инфраструктуры дата-центров в целом. Также фиксируется рост интереса к децентрализованным моделям обработки данных. 28% компаний считают это направление ключевым на горизонте ближайших лет. В Opengear подчеркивают, что при правильном подходе распределённые системы повышают скорость и безопасность обработки информации, но требуют пересмотра подходов к управлению инфраструктурой и обеспечению ее отказоустойчивости. Marsh предлагает страховое покрытие не только при эксплуатации, но и при строительстве ЦОД Брокер Marsh (группа Marsh McLennan) также представил решения по страхованию и управлению рисками для сектора ЦОД. Они охватывают не только стандартный ущерб имуществу и нарушение бизнес-процессов в ходе разного рода физических инцидентов (пожары, наводнения, выход из строя ИБП или ДГУ при отсутствии электричества из центральной сети), но и физические последствия киберинцидентов (Physical Cyber). Речь, в частности, идет о повреждении инфраструктуры ЦОД, простоях и связанных с этим убытках, возникающих в результате кибератак. Брокер также запустил страховой продукт Nimbus для покрытия рисков, связанных со строительством крупномасштабных дата-центров. Продукт охватывает проекты в Великобритании и континентальной Европе. Ключевые параметры Nimbus: покрытие строительных рисков в размере до €1 млрд; дополнительное покрытие при задержках на этапе ввода в эксплуатацию до €350 млн; поддержка пула страховщиков из Lloyd’s of London, а также из континентальной Европы. Ожидается, что комбинация этих решений поможет девелоперам, операторам и владельцам ЦОД защищать инвестиции и повышать устойчивость физической инфраструктуры дата-центров к уже существующим и новым угрозам. Google усиливает давление на Microsoft после инфраструктурных сбоев, упрощая переход на Workspace На фоне участившихся в 2025 году сбоев в работе облачного офисного пакета Microsoft 365, обусловленных авариями в ЦОД и другими причинами, корпорация Alphabet (Google) представила два новых облачных сервиса в составе Google Workspace, призванных упростить миграцию рабочих нагрузок с платформы Microsoft 365. Продукты Alphabet нацелены на корпоративных клиентов, недовольных экосистемой конкурента и планирующих полный отказ от нее в пользу альтернативы. Детали: Business Continuity (параллельная работа). Решение позволяет использовать Workspace параллельно с Microsoft 365, обеспечивая возможность продолжить работу во время сбоев в работе последней. Заявлены упрощенный доступ к Gmail, Calendar, Meet и Gemini, а также автоматическая синхронизация данных, чтобы в момент сбоя быстро перейти на Gmail/Drive без полноценной миграции. Work Transformation Set (полная миграция). Решение для организаций, готовых отказаться от Microsoft 365. Объединяет инструменты Google и партнёров по управлению идентичностями/устройствами в рамках единого коммерческого предложения на базе Google Cloud. Комментируя сбои Microsoft 365, в Google называли проблему конкурента «архитектурной хрупкостью» (architectural brittleness) и заявили, что их решения позволяют формировать более устойчивый фундамент для «ИИ-офиса». Отмечается, что Google делает ставку на вертикальную интеграцию, разрабатывая собственные ИИ-модели и микрочипы, создавая надежные дата-центры и обеспечивая прямую интеграцию в приложения Workspace без применения решений от сторонних разработчиков. The post 7 подходов к профилактике аварий ЦОД и кризис-менеджменту: кейсы Alibaba, Google и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Фотоотчет о ЦОД в китайской провинции Хунань, охлаждаемом водой из озера
Слово «облако» звучит легко и воздушно, но эту ассоциацию сложно распространить на инфраструктуру облачных дата-центров. Она крайне массивная и «прожорливая». Любой современный ЦОД потребляет много электричества, значительная доля которого уходит не на вычисления как таковые, а на охлаждение и электроснабжение других вспомогательных систем. Чем плотнее IT-оборудование размещено в стойках, и чем выше ИИ-нагрузка, тем больше […] The post Фотоотчет о ЦОД в китайской провинции Хунань, охлаждаемом водой из озера appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Слово «облако» звучит легко и воздушно, но эту ассоциацию сложно распространить на инфраструктуру облачных дата-центров. Она крайне массивная и «прожорливая». Любой современный ЦОД потребляет много электричества, значительная доля которого уходит не на вычисления как таковые, а на охлаждение и электроснабжение других вспомогательных систем. Чем плотнее IT-оборудование размещено в стойках, и чем выше ИИ-нагрузка, тем больше тепла нужно удалить, и тем дороже эксплуатация. Поэтому всё чаще выигрывает не тот, кто развернул больше серверов в машзале, а тот, кто эффективнее организовал теплоотвод. Проект Yunchao Dongjiang Lake Big Data Center в китайской провинции Хунань — показательный пример. Вместо улучшения компрессорного охлаждения, местные инженеры кардинально пересмотрели подходы к генерированию холода. Источником последнего стал природный ресурс: вода из соседнего озера Дунцзян, температура которой круглый год держится в диапазоне 8–13 °C. Предлагаем фотоотчёт с ключевыми элементами этой схемы. Локация как отправная точка Чтобы осознать уникальность кейса, важно начать не со стоек и серверов, а с водоёма. Дунцзян — не естественное озеро, а искусственное водохранилище в системе реки Сянцзян. Оно большое (площадь 160 км², объём 8,1 млрд м³). Но для ЦОД ключевой фактор — не размер, а стабильность: вода сохраняет температуру 8–13 °C круглый год. При этом речь про «обычный водяной фрикулинг» не идет. Озеро одновременно является туристической зоной и источником питьевой воды для более чем 2 млн человек. То есть экологический аспект проекта имеет фундаментальный характер: любой технологический цикл с применением озера обязан быть устроен так, чтобы не ухудшать качество воды и не конфликтовать с рекреационной функцией водохранилища. От идеи к реализации Проект де-факто стартовал в 2014 году, когда предприниматель Лэй Цзяньцзюнь предложил использовать холодную воду естественного происхождения для нужд ЦОД, чтобы повысить энергоэффективность. Его команда сравнивала водные ресурсы и условия строительства в разных локациях и в итоге выбрала озеро Дунцзян. ЦОД расположен в нескольких километрах от искусственного озера, находясь в районе Дунцзянвань. Он обслуживает инфраструктуру «топовых интернет-платформ» страны и вмещает более 3,8 тыс. стоек. Эксплуатация началась в 2017 году. Местные власти подчёркивают, что это один из первых в Китае дата-центров, где охлаждение базируется полностью на озерной воде. Но это не означает полного отсутствия традиционных чиллеров. Они есть, но используются как резерв на случай экстремальных температур или других изменений окружающей среды. Технологическая схема: как озёрная вода охлаждает IT-оборудование Охлаждающий потенциал озёрной воды используется непосредственно в технологическом контуре через теплообмен. Теплоотвод устроен по классической схеме: вода из внешнего источника → теплообмен → контур хладагента → теплообмен → воздух → IT-оборудование. При этом температура источника холода (жидкости из водохранилища) остается достаточно низкой большую часть года, чтобы обеспечивать теплоотвод без компрессорного цикла, а значит — без больших энергозатрат. Эта вода поднимается насосами. Далее используется пластинчатый теплообменник и трубопроводы, которые переносят охлаждающий потенциал в систему ЦОД. Заявленный целевой диапазон температуры внутри серверной фермы — 18–27 °C. Это оптимальные условия для стабильной работы IT-оборудования. Возврат воды в озеро без ущерба для экологии После того как вода «сделала свою работу» в контуре теплоотвода внутри ЦОД, её возвращают в реку ниже по течению. Температура жидкости повышается всего на 2–5 °C. Это, как отмечают китайские инженеры, соответствует естественному тепловому режиму реки. Отдельно подчёркивается, что охлаждение серверов происходит «без загрязнения», не ухудшая качество жидкости на обратке. Данный момент для китайцев принципиален, поскольку озеро — источник питьевой воды. Поэтому технологическая дисциплина по материалам, герметичности теплообменников, фильтрации, контролю и мониторингу организована не «как у всех», а поднята на уровень, который в других ЦОД мог бы считаться избыточным. Надёжность и режимы эксплуатации 99% года дата-центр охлаждается, опираясь исключительно на озёрную воду. Традиционные чиллеры с энергоемкими компрессорами включаются только при экстремальных условиях. Например, во время наводнений, когда качество воды или температура становятся неподходящими для естественного охлаждения, или при чрезмерно высоких температурах. Система управления протестирована с учетом подобных сценариев и может быстро и безопасно переключаться с одного режима на другой. Резервы по холодопроизводительности рассчитаны на «плохие дни», а не на средние условия. При этом качество воды и гидрологические события (паводки) стали для операторов ЦОД частью стратегии риск-менеджмента, аналогично рискам по энергосети или топливу для ДГУ. PUE как главный KPI Для оценки эффективности ЦОД обычно используют показатель PUE (Power Usage Effectiveness). Это отношение общего энергопотребления дата-центра к количеству электроэнергии, потребляемой IT-оборудованием. Чем ближе значение к 1 (идеал), тем эффективнее ЦОД расходует энергию. В расчет включаются затраты на охлаждение, освещение, электропотери и прочее. Согласно оценкам Uptime Institute за 2024 год, среднемировой PUE — 1,56. Для центра на озере Дунцзян заявлено среднегодовое значение ниже 1,2. Относительно обычного дата-центра с PUE 1,5 экономия электроэнергии составляет более 25%. Акцент на «зелёный» характер проекта через интеграцию возобновляемых источников энергии Китайцы не остановились на минимизации PUE и решили усиливать «зелёную составляющую» проекта, расширяя долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе. Что уже сделано? На крышах зданий установлены солнечные панели, электроэнергия от которых используется для эксплуатации дата-центра. Ведутся исследования по интеграции дополнительных генерирующих мощностей на базе ветровой и солнечной энергии из соседних районов в энергосхему. При этом ВИЭ на площадке не заменяют базовую энергосеть, но уменьшают «углеродный след» и частично нивелируют пики энергопотребления. В сочетании с низким PUE позитивный эффект от каждого киловатта ВИЭ становится больше. Рекуперация тепла: как ЦОД перестал «просто греть реку»? Ещё один компонент «зелёной» стратегии – повторное использование тепла, которое неизбежно появляется при работе серверов. В 2021 году на базе дата-центра был запущен демонстрационный проект по рекуперации лишней тепловой энергии. Он реализуется при поддержке местных органов власти и исследовательских команд, включая ученых из Хунаньского университета и Центрально-Южного университета в Чанша. Идея проста: вместо сброса «подогретой» воды обратно часть тепла используется повторно. В 2023 году была разработана и введена в эксплуатацию система отбора тепла на обратной линии водяных трубопроводов. Полученный ресурс используется для отопления офисной зоны в зимний период. Заявленный эффект — экономия 50% энергии по сравнению с традиционными отопительными решениями. От одного дата-центра к кластеру: индустриальный парк для обработки больших данных Проект развивается не как одиночный ЦОД, а как ядро индустриального парка со следующими параметрами: площадь более 3,3 км²; инвестиции свыше 50 млрд юаней; потенциал размещения нескольких ЦОД на 200 000 стоек или 5 млн серверов. Текущий статус: заявлены пять проектов ЦОД; уже предоставляются IT-услуги (вычислительные мощности, хранение данных) 74 предприятиям; вычислительная мощность достигла 700 петафлопс (500 — универсальные вычисления, 200 — для нужд искусственного интеллекта); выручка за 2025 год — 580 млн юаней. При этом низкая стоимость охлаждения и «зелёный профиль» становятся весомым аргументом при привлечении новых резидентов и потенциальных клиентов, помогая технопарку развиваться. Государственное признание В 2021 году Министерство экологии и окружающей среды Китая присвоило технопарку статус референсной модели «зелёного и низкоуглеродного развития». При этом администрация города Цзысин решила использовать природные ресурсы (в данном случае — холодную воду из озера) как основу для создания «Новой долины данных», то есть «зелёного» вычислительного кластера регионального и национального уровня. Городские власти стремятся привлечь ведущие компании и специалистов и построить интегрированную промышленную экосистему. Инженеры, в свою очередь, увязывают систему рекуперации тепла с планами городских властей по развитию индустрии обработки и хранения больших данных. По их расчётам, при плановом масштабе 10 000 стоек, работающих на полной мощности, индустриальный парк может экономить около 2,5 млрд кВт*ч электроэнергии ежегодно за счёт применения этой технологии. Итог: почему китайский кейс важен для всего рынка ЦОД Хунаньский кейс показывает, что локация остается ключевым фактором при развертывании вычислительных мощностей. Стабильные 8–13 °C озёрной воды дают почти круглогодичный фрикулинг (99% времени) и позволяют удерживать PUE ниже 1,2. При этом команда проекта не ограничивается нетривиальным подходом к охлаждению, делая ставку на экологичность через ответственный водооборот, резервирование инфраструктуры под экстремальные сценарии, интеграцию ВИЭ и рекуперацию тепла. В результате низкая стоимость охлаждения и «зелёный профиль» ЦОД становятся инструментом для привлечения новых резидентов и клиентов в технопарк, на территории которого он находится. The post Фотоотчет о ЦОД в китайской провинции Хунань, охлаждаемом водой из озера appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Как изменится инфраструктура ЦОД в 2026 году: ключевые тренды, драйверы и ограничения
В 2025 году на рынке ЦОД усилился дисбаланс спроса и предложения. Потребность в вычислительных мощностях, обусловленная развитием генеративного искусственного интеллекта (ИИ), росла быстрее фактического развертывания инфраструктуры. Устранить дисбаланс сложно, поскольку предложение ограничено не капиталом, а доступностью генерирующих мощностей и сетей, сроками поставок оборудования, барьерами регуляторов и даже фундаментальными физическими законами. В 2026 году он вряд […] The post Как изменится инфраструктура ЦОД в 2026 году: ключевые тренды, драйверы и ограничения appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
В 2025 году на рынке ЦОД усилился дисбаланс спроса и предложения. Потребность в вычислительных мощностях, обусловленная развитием генеративного искусственного интеллекта (ИИ), росла быстрее фактического развертывания инфраструктуры. Устранить дисбаланс сложно, поскольку предложение ограничено не капиталом, а доступностью генерирующих мощностей и сетей, сроками поставок оборудования, барьерами регуляторов и даже фундаментальными физическими законами. В 2026 году он вряд ли исчезнет, становясь определяющим фактором рынка и меняя логику выбора локаций, архитектур, инженерных решений и инвестиционных моделей. Разберем причины дисбаланса и сценарии возможного развития событий. Энергоснабжение как главный камень преткновения По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), совокупное энергопотребление сегмента «дата-центры + ИИ + криптоинфраструктура» в 2026 году может достичь 1050 ТВтч (базовый сценарий — более 800 ТВтч) против 460 ТВтч в 2022 году. Причем непосредственно дата-центры уже в 2024 году использовали около 415 ТВтч. Доступность электричества, включая ценовой аспект и возможность техприсоединения, превратилась в ключевой ограничитель роста инфраструктуры ЦОД. Спрос на вычислительные мощности, прежде всего из-за генеративного ИИ, растёт быстрее, чем силовая инфраструктура, и ряд факторов будет усугублять ситуацию в 2026 году: Цепочки поставок. Сроки ввода новых генерирующих мощностей, а также расширения и модернизации электросетей и подстанций для нужд ЦОД растягиваются на годы. Цепочки поставок силового оборудования остаются узким местом: крупные производители трансформаторов уже информируют клиентов о необходимости ожидать более сотни недель. Регулирование. Регуляторное давление усиливается. Например, в США закрепляется принцип «кто создаёт нагрузку — тот за неё платит»: закон POWER Act в Орегоне ввел отдельные тарифы для крупных потребителей, включая дата-центры. Регуляторы и сетевые операторы ужесточают правила подключения энергоёмких ИИ-площадок на опасениях по поводу надёжности инфраструктуры и цен на электроэнергию. Социальное давление. Значение общественного мнения быстро растет – особенно в странах Запада. Многие граждане недовольны удорожанием электроэнергии после прихода в их районы операторов ЦОД, спрос которых делает ресурс дефицитным. Жители протестуют против строительства новых дата-центров, что уже привело к мораторию на строительство в Дублине. Даже в крупнейших хабах ЦОД появляются барьеры под давлением общественности. Например, администрация округа Лауден в штате Виргиния (США) в 2025 году отказалась от упрощённого режима размещения ЦОД в пользу индивидуальных согласований. Параллельно в ЕС усложняется комплаенс: с вступлением закона DORA и обновлённой директивы по энергоэффективности усилились требования к отчётности по энергопотреблению. Ответом рынка становится пересмотр базовой энергетической архитектуры ЦОД. Всё чаще собственные генерирующие мощности используются как основной источник электричества, а не резерв. Это особенно характерно для так называемых «ИИ-фабрик» (см. ниже). Популярность набирают емкие аккумуляторные системы хранения энергии (BESS), позволяющие сглаживать пиковые нагрузки ЦОД на сеть, тем самым повышая вероятность быстрого техприсоединения. Одновременно растет роль электросетевых компаний, которые нередко привлекаются к проектам в качестве партнеров, а не исключительно поставщиков электричества. В фокусе также оказались малые модульные реакторы (ММР). Их коммерциализация – дело отдаленного будущего, но уже сейчас многие крупные операторы ЦОД заключают с разработчиками таких реакторов предварительные контракты и учитывают эту технологию при планировании будущих кампусов ЦОД. Для крупных «ИИ-фабрик» это становится способом зафиксировать доступ к безуглеродной электроэнергии на горизонте 5–10 лет и снизить зависимость от перегруженных сетей. Новые критерии выбора локации при развертывании ЦОД В 2026 году при выборе локации для ЦОД стоимость участков и налоговые стимулы уйдут на второй план. Определяющим фактором становится возможность техприсоединений к энергетическим и телекоммуникационным сетям. Растет значение позиции регуляторов и местных властей по отношению к энергоёмким объектам, а также общественных настроений. Даже при наличии капитала и спроса проект может оказаться нежизнеспособным, если хотя бы одно из этих условий не выполняется. Международное энергетическое агентство подчёркивает, что дата-центры концентрируются в ограниченном числе регионов. И именно эта концентрация, а не абсолютная доля в энергобалансе, создаёт риски для электросетей. В результате в крупнейших хабах учащаются задержки при подключении к сетям, возникают ограничения по мощности и ужесточаются процедуры согласования. Это подталкивает субъектов сектора ЦОД к поиску альтернативных локаций. Ожидается, что в 2026 году сохранится тренд на частичный уход спроса во вторичные и третичные рынки. Отдельно развивается сегмент периферийной (Edge) вычислительной инфраструктуры. Рост в данном случае носит точечный характер, поскольку Edge-ЦОД не является альтернативой гипермасштабным проектам. Они разворачиваются под конкретные вертикали и сценарии распределённых вычислений, где критична близость к данным или пользователю. Архитектура: «ИИ фабрики» vs «универсальные» ЦОД Один из важнейших сдвигов, который наметился в 2025 году и, вероятно, будет лишь усиливаться в среднесрочной перспективе, касается фундаментальной архитектуры серверных ферм. Речь о диверсификации на «ИИ фабрики» и «универсальные» ЦОД, которая особенно характерна для крупных площадок. Параметр ИИ-фабрика (мощные GPU-кластеры для обслуживания искусственного интеллекта) Универсальный ЦОД (смешанные нагрузки) Профиль нагрузки Высокий, низкая терпимость к ограничениям Более гибкий, нагрузку можно «размывать» по времени Формат зданий Специализированные здания, включая многоэтажные конструкции с минимизацией расстояний между GPU-кластерами Преимущественно одноэтажные здания; архитектура ориентирована на простоту, масштабируемость и гибкость Плотность IT-систем внутри стоек Экстремальная Смешанная (стойки с высокой плотностью оборудования могут соседствовать со слабозаполненными) Охлаждение Часто иммерсионное или прямоконтактное жидкостное (D2C) Воздушное или гибридное (жидкость + воздух) Электроснабжение Сеть + собственные генерирующие мощности и системы хранения BESS Сеть + поэтапное наращивание мощностей по мере роста спроса и бизнеса Риск «устаревания» Выше (короткий жизненный цикл GPU, высокая специфика инфраструктуры) Ниже (больше вариантов перепрофилирования) Внимание регуляторов и критика со стороны общественности Выше из-за высокой нагрузки на сеть, большого потребления воды, повышенного шума и потребности в обширных участках земли, нередко выводимых из сельхозоборота Умеренный уровень — зависит от масштаба проекта и локации Особого внимания заслуживает смена формата зданий. Классические ЦОД исторически проектируются одноэтажными: это упрощает размещение тяжёлого оборудования, охлаждение, прокладку кабелей и дальнейшее масштабирование. «ИИ-фабрики» отходят от этой логики: кейс Microsoft Fairwater показывает переход к многоэтажным решениям, где в приоритете не простота при строительстве, а снижение задержек при передаче информации между GPU-кластерами за счет минимизации длины кабелей. Температурный режим: жидкостное охлаждение как отраслевой стандарт и смягчение правил Рост плотности вычислительных систем внутри монтажных стоек делает температурный режим одной из ключевых инженерных тем для субъектов сектора ЦОД к 2026 году. Переход к GPU-кластерам с устойчивой высокой нагрузкой привёл к отказу от воздушного охлаждения в пользу более энерго(эффективных) и надёжных гибридных и полностью жидкостных решений. Смена парадигмы заключается не столько в распространении соответствующих технологий, сколько в изменении отношения к ним. В 2026 году жидкостное охлаждение, вероятно, превратится из инновации в отраслевой стандарт: на первый план выйдут вопросы безопасности, ремонтопригодности и подготовки обслуживающего персонала. Для операторов ЦОД это означает переход от пилотных проектов к массовой эксплуатации с предсказуемыми процедурами и метриками. Для «ИИ-фабрик» прямоконтактное жидкостное охлаждение чипов становится фактически обязательным при экстремальных профилях нагрузки. Оно позволяет удерживать температурные режимы в допустимых пределах без резкого роста энергозатрат и даёт более стабильную тепловую модель. В «универсальных» ЦОД закрепляется гибридный подход: сочетание воздушного охлаждения с локальными зонами СЖО, что позволяет сохранять гибкость. Иммерсионное охлаждение продолжает развиваться, но остаётся редким. Его применение оправдано для высокоплотных IT-систем, где вопросы роста капитальных расходов, усложнения логистики и требований к персоналу уходят на второй план в гонке за производительностью. Отдельный фактор — регулирующие нормы. В Европе наблюдается смягчение позиции по хладагентам: Европарламент рекомендовал вывести F-газы из-под будущих ограничений PFAS и регулировать их в рамках действующего законодательства. Это признание того, что полный запрет таких веществ создаёт экономические и технологические риски для сектора ЦОД и полупроводниковой промышленности. В США параллельно делается ставка на ускоренное рассмотрение и утверждение новых химических веществ для нужд ЦОД и ИИ-проектов – особенно в рамках инициатив, признанных критически важными для энергетики и национальной безопасности. Формально процедуры экспертизы не упрощаются, но приоритетность рассмотрения повышается, что снижает фактор нормативной неопределённости для крупных проектов ЦОД. Усиление контроля: отчетность и метрики Ускоряется формализация требований к прозрачности энерго и водопотребления дата центров. Например, в Европе вступила в силу пересмотренная директива по энергоэффективности, которая закрепляет за операторами ЦОД обязанности в области мониторинга и подготовки отчетности. Еврокомиссия ведет базу данных субъектов сектора ЦОД и определяет эффективность их инфраструктуры. Ожидается, что в 2026 году инженерные решения для охлаждения серверов, включая системы с высоким уровнем водопотребления, будут оцениваться не только по PUE, но и через «водный след» и сопутствующие KPI. Показатель Что измеряет Статус в 2026 году PUE Эффективность потребления электроэнергии в ЦОД Остается базовым, но уже недостаточен WUE Водный след охлаждения Становится элементом требований регуляторов и используется при введении ограничений в ряде регионов CUE Углеродный след дата-центра Влияет на контракты и требования заказчиков LCA Жизненный цикл материалов и ЦОД в целом Важен для инвесторов и регуляторов WHR Рекуперацию тепловых отходов Растет значимость показателя в контексте аргументирования социальной полезности конкретных ЦОД и в рамках корпоративных ESG-практик в целом Приведенный набор метрик, используемых в совокупности, меняет логику проектирования инфраструктуры ЦОД. Если раньше цель формулировалась как «снизить PUE», то в 2026 году требуется баланс: энергетическая эффективность, водная нагрузка, углеродный след и возможности по рекуперации тепла начинают конфликтовать между собой и требовать осознанных компромиссов уже на стадии концептуального планирования. Параллельно отчётность становится частью стратегии повышения конкурентоспособности. Для девелопера и оператора ЦОД важно не только построить и оснастить здание, но и обеспечить измеримость показателей, сопоставимость данных и готовность продемонстрировать их регулятору, заказчику и инвестору. Стандартизация и повторяемость По мнению экспертов, в 2026 году усилится зависимость скорости ввода вычислительных мощностей в эксплуатацию от того, насколько проект стандартизирован и промышленно воспроизводим. Рынок вошёл в фазу, где выигрывает не самая оригинальная архитектура, а тот проект, который можно быстро и предсказуемо «тиражировать». В приоритете типовые силовые блоки, унифицированные инженерные решения, фабричная готовность узлов и ранние закупки оборудования. Причина проста: реализуемость проекта всё чаще определяется возможностью поставки «тяжёлой электрики», включая силовые трансформаторы и другое крупное оборудование для распределительных сетей. Это означает, что даже при идеальном проектировании и готовности строителей объект может «встать», потому что ключевое оборудование еще не приехало. Следуя этой логике, эксперты дают однозначный прогноз на 2026 год: масштабирование инфраструктуры ЦОД через типовые модули будет предпочтительнее уникальных архитектурных решений. Платформы, которые изначально создаются как тиражируемые (по силовой части и компоновке), получат преимущество. Кадры: дефицит компетенций как ограничитель при масштабировании инфраструктуры Рост ИИ-нагрузок, усложнение энергетики и переход к жидкостному охлаждению требуют компетенций, дефицит которых сложно закрыть в сжатые сроки через наем на массовом рынке труда. Эксперты выделяют три группы дефицитных профилей: Инженеры по жидкостному охлаждению. Переход к жидкостным решениям делает критичными навыки в сферах проектирования и эксплуатации контуров, контроля утечек, процедур обслуживания, ремонтопригодности и безопасности. В 2026 году соответствующим специалистам придется заниматься уже не пилотными проектами, а масштабными задачами, где ошибка персонала напрямую влияет на простой оборудования и SLA. Квалифицированные электрики. На фоне дефицита электричества и усложнения схем подключения растёт потребность в инженерах, которые понимают актуальные правила взаимодействия с электросетевыми компаниями, работу подстанций, а также гибридных схем энергоснабжения. Специалисты с компетенциями на стыке IT, инженерных систем и норм регуляторов. Усложнение требований как в энергетике, так и в сфере регулирования повышает ценность специалистов, способных одновременно понимать инфраструктуру ЦОД и требования регуляторов, а также работать с современными мониторинговыми инструментами. Требуется опыт работы на границе дисциплин, включая механические системы (охлаждение, вентиляция, тепломеханика), а также электро- и водоснабжение. Из-за этого акцент смещается с простого «поиска людей» для закрытия вакансий на удержание перспективных кадров, их обучение и передачу знаний. Для владельцев ЦОД это напрямую связано со скоростью масштабирования инфраструктуры: можно иметь землю, капитал и даже доступ к электричеству, но упереться в невозможность укомплектовать штат. Таким образом, в 2026 году кадровый дефицит становится таким же ограничителем, как сроки поставки силового оборудования: он влияет на график ввода, качество эксплуатации и способность поддерживать заявленные параметры. Финансирование инфраструктуры: от роста любой ценой к избирательности В 2024–2025 годах инвестиционная логика в сегменте мощностей под ИИ-задачи часто сводилась к простому правилу: кто быстрее построит — тот получит контроль над формирующимся рынком. В 2026 году подход, вероятно, изменится. Вырастет избирательность инвесторов. На первый план выходит упомянутая выше архитектурная диверсификация: «ИИ-фабрики» против «универсальных ЦОД». Для инвесторов это разные активы. «ИИ-фабрика» несёт более высокий риск «устаревания»: жизненный цикл у GPU короткий, а требования к электропитанию, охлаждению и компоновке часто более жесткие. Перепрофилирование такой площадки под другие профили нагрузки не всегда возможно. «Универсальные ЦОД» воспринимаются как более безопасный актив: их можно зонировать, масштабировать и адаптировать под смену арендаторов и поколений оборудования. В результате «ИИ-фабрики» становятся уделом крупных интернет-корпораций, которые сделали осознанную ставку на ИИ и нуждаются в собственной инфраструктуре. Выводы Какие напрашиваются выводы? Можно ожидать, что в 2026 году инфраструктура ЦОД будет развиваться, следуя логике реализуемости, а не максимально возможного роста: ключевыми ограничителями продолжат оставаться доступ к электроэнергии, сроки поставки силового оборудования, регуляторное и социальное давление, дефицит инженерных кадров и сложность эксплуатации. Четче оформится разделение рынка на специализированные «ИИ-фабрики» с высокой нагрузкой и риском устаревания и более устойчивые «универсальные ЦОД». При этом выбор локаций, архитектуры и инженерных решений будет определяться возможностью подключения к сетям и соблюдением ESG-метрик, а не стоимостью земли. В выигрыше окажутся стандартизированные и тиражируемые проекты, тогда как инвесторы станут более избирательными и ориентированными на долгосрочную эксплуатационную устойчивость. The post Как изменится инфраструктура ЦОД в 2026 году: ключевые тренды, драйверы и ограничения appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Итоги 2025 года для сектора ЦОД в России и прогнозы экспертов
Рекордный спрос на стойко-места на фоне роста ИИ-нагрузок, многократный спад ввода новых мощностей в эксплуатацию и дефицит электричества, а также многочисленные регулирующие нормы и обещания чиновников — так можно описать ситуацию в российском секторе ЦОД по итогам 2025 года. Рассмотрим в деталях ключевые цифры, решения властей, проекты и прогнозы экспертов на средне- и долгосрочную перспективу. […] The post Итоги 2025 года для сектора ЦОД в России и прогнозы экспертов appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Рекордный спрос на стойко-места на фоне роста ИИ-нагрузок, многократный спад ввода новых мощностей в эксплуатацию и дефицит электричества, а также многочисленные регулирующие нормы и обещания чиновников — так можно описать ситуацию в российском секторе ЦОД по итогам 2025 года. Рассмотрим в деталях ключевые цифры, решения властей, проекты и прогнозы экспертов на средне- и долгосрочную перспективу. Динамика сегмента коммерческих ЦОД По оценкам CNews Analytics, ввод коммерческих ЦОД резко просел в 2025 году. Год Введено стойко-мест в коммерческих ЦОД РФ 2018 4 822 2019 3 399 2020 4 535 2021 4 957 2022 6 275 2023 11 043 2024 14 279 2025 5 335 Источник: CNews Analytics Результат 2025 года оказался почти в 3 раза ниже итогов годичной давности. Темп роста совокупного пула стойко-мест топ-30 поставщиков услуг ЦОД в РФ в отчетном периоде составил 7% (пул вырос с 73,6 тыс. до 78,7 тыс. стойко-мест). Это минимальный результат с 2018 года. Крупнейшие поставщики услуг ЦОД и наиболее востребованные регионы по итогам 2025 года Лидерство сохранила компания РТК-ЦОД. Далее следовали IXcellerat, Росатом и DataPro. Компания ЦОД (12.2025) Пул стойко-мест (12.2025) Пул стойко-мест (12.2024) Прирост РТК-ЦОД 39 27 823 26 388 1 435 IXcellerate 5 10 329 8 289 2 040 Росатом 5 6 570 6 570 0 DataPro 4 6 553 6 553 0 Selectel 6 3 612 3 612 0 MWS 2 3 483 2 883 600 Linx Datacenter 3 2 258 2 258 0 3data 21 2 000 1 743 257 DataHouse 4 1 918 1 918 0 Key Point 3 1 760 880 880 Источник: CNews Analytics Крупнейшим приростом отметились лидеры рынка и отдельные компании «среднего эшелона», включая IXcellerate, РТК-ЦОД, Key Point, MWS и 3data. При этом ряд крупных игроков не вводил новые площадки. Примеры: Росатом, DataPro, Selectel. Рынок остается высокоцентрированным с географической точки зрения. На долю Москвы и Московской области приходится основная доля коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОД: в столичном регионе сосредоточено около 75% действующих серверных ферм. Санкт-Петербург — второй по значимости кластер. Регионы (Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Дагестан) характеризуются точечным развитием с прицелом на близость к магистральным ВОЛС и источникам электроэнергии. Ключевые проблемы Участники рынка выполнили лишь 41% от изначально заявленных планов по вводу новых мощностей (планировалось ввести более 13 тыс. стойко-мест). Крупнейший нереализованный проект — DataHouse «Магистральный-2» (4,5 тыс. стойко-мест), запуск которого переносится с 2024 года и не состоялся в 2025-м. Основные причины переноса и «заморозки» этого и других проектов: Высокая ключевая ставка и недоступность заемного финансирования – особенно для операторов ЦОД среднего размера. Наиболее уязвимой категорией оказались компании с пулом в 1–2 тыс. стоек, для которых масштабные расширения в условиях дорогого капитала резко усложнились. Повышение капиталоемкости проектов на фоне удорожания строительства и инженерных решений, а также продолжающегося импортозамещения. Рост ИИ-нагрузок, приведший к радикальному повышению требований к плотности мощности IT-оборудования внутри стойки: если «обычная» стойка потребляет порядка 7 кВт, то в ИИ-ЦОД диапазон — 40–120 кВт на стойку. Это автоматически увеличивает требования к электропитанию, охлаждению и сетевой инфраструктуре. Не все отечественные аппаратные платформы готовы к работе с высокоплотными GPU-конфигурациями без глубокой модернизации инженерных контуров. Дефицит электроэнергии и сложное подключение к инженерным сетям – особенно в наиболее востребованных локациях вроде Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Для проектов мощностью порядка 20 МВт сроки подключения к электросетям достигают 1,5–2 лет даже в недефицитных регионах и доходят до 4 лет в энергодефицитных. Неопределённость переходного периода: принятие инвестиционных решений сдерживалось утверждением в 2025 году ряда важных законодательных решений, имплементацию которых было решено отложить до весны следующего года (см. ниже). Износ и ограничения магистральных ВОЛС: состояние и пропускная способность волоконно-оптической инфраструктуры в ряде регионов становится ограничивающим фактором для размещения новых ЦОД вне крупнейших агломераций. Кадровый дефицит: рост сложности проектов и переход к высокоплотным решениям повышают требования к персоналу, при этом рынок испытывает нехватку специалистов соответствующего уровня. Госрегулирование и политика Законодательное закрепление понятия ЦОД. Соответствующее понятие было впервые закреплено на уровне федерального закона, подписанного президентом 23 июля 2025 года. Документ, имплементация которого намечена на 1 марта 2026 года, определяет ЦОД как совокупность построек или помещений с инженерно-техническими системами для хранения и обработки информации. Отдельным положением введен запрет размещения майнинговой инфраструктуры внутри ЦОД. Реестр дата-центров. Подготовлен проект постановления о формировании реестра дата-центров. Документ опубликован на портале проектов НПА и проходит общественное обсуждение. Запуск реестра при утверждении постановления запланирован на 1 марта 2026 года. Ключевые моменты: регистрация добровольная; включение в реестр не дает налоговых льгот и не гарантирует господдержку; цель — систематизация информации о секторе и повышение доверия к услугам ЦОД; предусмотрено два раздела: ЦОД, предоставляющие коммерческие услуги, и корпоративные ЦОД, закрывающие потребности владельцев; заложена классификация по уровню надежности (подтверждением заявленного класса надежности займется экспертный совет при Минцифры). для включения в реестр оператор ЦОД должен быть гражданином РФ или российским юрлицом, не находящимся под контролем нероссийских структур; для объектов и операторов фиксируются параметры: адрес, мощность, площадь, категория электроснабжения, а также факт взаимодействия с ГосСОПКА (госсистема кибербезопасности). Планы государства по развитию ВОЛС. В планах развития телекоммуникационной инфраструктуры до 2036 года (распоряжение №2365-р от 29 августа 2025 г.) прямо перечислены мероприятия по сектору ЦОД, а ВОЛС закреплены как базовая инфраструктура для организации распределения вычислений. СП 541.1325800.2024. Вступил в силу новый свод правил 541.1325800.2024 «Здания и сооружения ЦОД. Правила проектирования». Это первый нормативный документ, который системно регламентирует проектирование дата-центров на всех этапах — от выбора участка до эксплуатации машзалов. Документ обязателен для новых капитальных проектов и встроенных помещений, предназначенных под ЦОД, и не распространяется на мобильные, контейнерные и некапитальные решения. Введение СП стало важным шагом к унификации требований и формированию единых технических рамок для рынка. Ключевые требования к архитектуре и инженерии: Архитектура и зонирование: обязательное разделение на информационную, телекоммуникационную и инженерную зоны; регламент вспомогательных помещений (охрана, диспетчерская, персонал, склады); совмещение зон допускается только при специальных условиях; машзалы должны быть без окон, если иное не обосновано расчетами. Планировка и безопасность: минимальные проходы — 1 м спереди / 0,6 м сзади стоек; запрет транзитных коммуникаций вне изолированных каналов; обязательная защита от протечек, пыли, вибраций и затоплений; автоматическое пожаротушение при площади машзала от 24 м². Инженерные системы: разделение нагрузок на критические и некритические; обязательное резервирование электропитания критических систем; формализованные требования к электроснабжению, вентиляции, заземлению и физической защите. Энергоэффективность и охлаждение: нормативное закрепление расчёта PUE; допустимая влажность – 20–80%; двухступенчатая фильтрация воздуха (G4 + F7); избыточное давление в машзалах; разрешены фрикулинг, жидкостное и гибридное охлаждение; допускаются фальшполы и горячие/холодные коридоры. Ключевые ведомства: Минцифры выступало ключевым регулятором сектора, не только инициировав создание реестра дата-центров, но и приняв участие в формировании цифровой платформы сопровождения проектов по принципу «одного окна», охватывающей весь жизненный цикл ЦОД — от выбора площадки до ввода в эксплуатацию (соответствующие предложения должны быть готовы к марту 2026 года). Параллельно ведомство формирует требования к облачным платформам для размещения объектов критической информационной инфраструктуры с использованием российского ПО и средств защиты. В работу сектора также было вовлечено Минэнерго. При ведомстве создана рабочая группа по энергоснабжению ЦОД для ИИ-задач. Прорабатывается отнесение дата-центров к четвертой категории надежности электроснабжения, допускающей временные ограничения в часы пик для ускорения технологического присоединения. Прочие меры поддержки, прорабатываемые властями: Генерирующие мощности. Ряд высокопоставленных чиновников высказался в пользу прямой привязки ЦОД к генерирующим мощностям для достижения равномерного и надежного энергоснабжения. В качестве приоритетных упомянуты атомные и газовые электростанции. Озвучена идея комплексных решений формата «электростанция + дата-центр». Льготные тарифы на электроэнергию. Поддержку получила идея льготной тарификации электроэнергии для серверных ферм. Отмечается, что в ряде регионов есть профицит электричества, который можно направить на развитие цифровой инфраструктуры. В качестве возможного инструмента фиксации условий упоминаются соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющие закрепить льготы и сделать условия предсказуемыми для инвесторов. Стимулы при импортозамещении. Прорабатывается механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) как стимул к использованию отечественного оборудования. Условие — применение российских серверов, СХД и инженерных систем из госреестра. Обсуждается порог локализации 50–70%. Планируется привязка льгот к масштабу инвестиций и срокам окупаемости (до 15–20 лет в зависимости от объема вложений). Знаковые проекты компаний и ключевые тренды В 2025 году многие компании сделали ставку на архитектуру «AI-First», когда площадки изначально проектируются под высокую плотность вычислительного оборудования, ИИ-нагрузки и современные контуры охлаждения. В новых проектах закладываются жидкостные и гибридные системы охлаждения, усиленные контуры электропитания и резервирования, ориентированные на работу с GPU-ускорителями. Делается ставка на гипермасштабные проекты. Пример – площадка CloudX в Иркутской области, где предусмотрено размещение оборудования общей мощностью 72 МВт. Проект предполагает обустройство 24 машзалов и размещение 2,88 тыс. стоек при плотности до 200 кВт на стойку. Параллельно ускорилось формирование корпоративного сегмента. Крупные компании рассматривают собственные дата-центры как элемент стратегической ИИ-инфраструктуры, а не как вспомогательные активы. Показательный пример — компания Wildberries&Russ, публично увязавшая строительство новых ЦОД с обучением и развитием собственных ИИ-моделей. Региональная повестка 2025 года также претерпела сдвиг. Ключевым фактором выбора площадок для ЦОД стала доступность электроэнергии и скорость техприсоединения, а не близость к крупнейшим агломерациям. На этом фоне растёт интерес к регионам с «локальным энергетическим плечом» и климатическими преимуществами. Один из наиболее заметных кейсов — соглашение АФК «Система», РусГидро и администрации Магаданской области о строительстве дата-центра мощностью до 150 МВт рядом с Усть-Среднеканской ГЭС. Прогнозы экспертов Рассмотрим ключевые прогнозы, озвученные в 2025 году экспертами Минцифры, Минэнерго, CNews Analytics, РТК-ЦОД, IXcellerate, РусГидро и ряда других структур: Краткосрочная перспектива (2026 год) Ввод мощностей. Ключевыми игроками рынка заявлен ввод порядка 10–10,5 тыс. стойко-мест, что существенно превышает фактический результат 2025 года и во многом отражает перенос нереализованных проектов. Структура ввода. Основная часть новых мощностей приходится на крупных операторов и гипермасштабные проекты, тогда как операторы среднего сегмента сохраняют осторожность и чаще реализуют поэтапный ввод. География. Ожидается рост доли региональных проектов, ориентированных на доступную энергетику и более предсказуемое техприсоединение. Формат ЦОД. Усиливается ориентация на высокоплотные и ИИ-совместимые площадки, включая ЦОД с жидкостным охлаждением. Риски исполнения. Вероятность полного выполнения заявленных планов оценивается как умеренная. Ключевые ограничения — стоимость финансирования, сроки техприсоединения и дефицит электричества. Среднесрочная перспектива (до 2030 года) Энергопотребление. Совокупное потребление электроэнергии сектора ЦОД в России прогнозируется на уровне 2,5 ГВт к 2030 году против порядка 1 ГВт в середине десятилетия. ИИ-инфраструктура. Для нужд ИИ-ЦОД к 2030 году придется выделить генерирующие мощности в размере около 394 МВт. Им также потребуются инвестиции от 1,7 трлн рублей. Плотность стоек. Ожидается сдвиг от текущих уровней к рубежу в 40 кВт на стойку для коммерческих ЦОД. В случае специализированных ИИ-площадок возможно достижение более высоких значений. Экономика проектов. Рост капиталоёмкости и удорожание инженерии закрепляют тренд на укрупнение проектов и сокращение числа новых игроков. Долгосрочная перспектива (до 2035 года) Генерация и сети. Дополнительная потребность сектора ЦОД в новых генерирующих мощностях достигнет 5 ГВт, что сделает энергетику ключевым ограничителем роста. Модель размещения. Закрепится подход «ЦОД + генерирующие мощности» с привязкой дата-центров к атомной, газовой и угольной энергетике, а также к локальным источникам с когенерацией. Архитектура. Дальнейший уход от универсальных дата-центров в сторону специализированных ИИ-объектов, модульных форматов и распределённых вычислительных инфраструктур. Выводы 2025 год показал, что спрос на вычислительные мощности, подстёгиваемый ИИ, растёт в РФ быстрее, чем фактический ввод инфраструктуры, а ключевыми ограничителями развития становятся энергетика, стоимость заемного капитала и смена регулирующих норм. В выигрыше оказались крупные игроки, способные строить ЦОД под ИИ-нагрузки и интегрировать их с генерирующими мощностями, тогда как средний сегмент сталкивается с ограничениями по финансированию и масштабированию. По оценкам отраслевых экспертов, в 2026–2030 гг. рост сектора продолжится, но будет сосредоточен вокруг энергообеспеченных регионов с акцентом на гипермасштабные проекты и специализированные ИИ-ЦОД. При этом дефицит электроэнергии и высокая капиталоёмкость останутся ключевыми факторами риска. The post Итоги 2025 года для сектора ЦОД в России и прогнозы экспертов appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Главные тренды и события рынка серверного охлаждения: дайджест за 4 кв. 2025 года
Ионный воздух вместо вентиляторов, нанотрубки вместо термопасты, отказ от чиллеров в пользу аккумуляторов холода, ИИ-оптимизация и смягчение PFAS-регулирования – вот ключевые тренды рынка серверного охлаждения за 4 кв. 2025 года. Свежий отраслевой дайджест поможет понять, какие инновационные решения могут стать отраслевым стандартом завтра. Ventiva представила ионную систему охлаждения серверов Американская Ventiva показала на выставке CES […] The post Главные тренды и события рынка серверного охлаждения: дайджест за 4 кв. 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Ионный воздух вместо вентиляторов, нанотрубки вместо термопасты, отказ от чиллеров в пользу аккумуляторов холода, ИИ-оптимизация и смягчение PFAS-регулирования – вот ключевые тренды рынка серверного охлаждения за 4 кв. 2025 года. Свежий отраслевой дайджест поможет понять, какие инновационные решения могут стать отраслевым стандартом завтра. Ventiva представила ионную систему охлаждения серверов Американская Ventiva показала на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе новый референс-дизайн ионной (плазменной) системы воздушного охлаждения. Продукт ориентирован на ИИ-дата-центры и периферийную вычислительную инфраструктуру (Edge). Новинка использует электростатические поля для преобразования электротока в направленный воздушный поток. Технология допускает прецизионное охлаждение наиболее нагруженных компонентов, включая CPU, GPU, модули памяти и накопители. Заявленные преимущества: высвобождение пространства внутри серверной стойки за счет отказа от громоздких механических систем; повышение плотности размещения компонентов и гибкости компоновки; интеграция с жидкостным охлаждением в рамках гибридной архитектуры. Carbice предлагает заменить термопасту в ЦОД углеродными нанотрубками Американская Carbice представила технологию теплового интерфейса на основе углеродных нанотрубок, способную изменить подход к охлаждению серверов и ИИ-ускорителей. Разработка позиционируется как замена термопасты между чипом и охлаждающей плитой. Эксперты компании отмечают, что обычная термопаста наносится вручную и неравномерно. При транспортировке серверов ее слой может смещаться. В результате разброс температуры на термоинтерфейсах в ЦОД достигает 15 °C. Проблемы усиливаются с ростом тепловых пакетов современных CPU и GPU-чипов. Carbice размещает листы вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (Ice Pad) между процессором и системой охлаждения, обеспечивая: более стабильный тепловой контакт; предсказуемые температуры; снижение энергозатрат на охлаждение. Основой Ice Pad выступает алюминиевая фольга. Углеродные волокна выращиваются с обеих ее сторон. Технология обеспечивает высокую теплопроводность за счет применения нанотрубок. Вертикальная «пружинная» структура компенсирует деформации чипов (ИИ-чипы могут изгибаться на 100–300 микрон в рабочем цикле). Тесты показывают отсутствие деградации, характерной для термопаст. В частности, технология была успешно протестирована на МКС (миссия MISSE-10). Акции поставщиков систем охлаждения ЦОД подешевели на заявлениях главы Nvidia Выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга на выставке CES 2026 вызвало падение стоимости акций многих компаний, бизнес которых связан с охлаждением дата-центров. Их ценные бумаги подешевели на фоне ожидаемого сокращения спроса на чиллеры и прочее классическое охлаждающее оборудование. Но что именно сказал руководитель Nvidia? По словам Хуанга, серверные стойки с новыми чипами Vera Rubin не потребуют чиллеров, поскольку будут комплектоваться полноценным жидкостным охлаждением. Чипы могут охлаждаться водой температурой до 45 °C при этом производительность вырастет в 5 и 3,5 раза по сравнению с Blackwell при инференсе и обучении ИИ, соответственно. Продажа начнется во второй половине 2026 года. Хуанг подчеркнул, что Nvidia проектирует платформу для «мира с дефицитом электроэнергии». Реакция рынка была молниеносной. Сразу после выступления зафиксирован спад стоимости акций ряда профильных компаний, включая Johnson Controls (–7,5%), Trane Technologies (−5,3%), Modine Manufacturing (−7,5%) и Carrier Global (–1,1%). Ценные бумаги этих вендоров достигли многомесячных минимумов, сделав их одними из худших в индексе S&P 500. Одновременно в выигрыше оказались компании, фокусирующиеся на жидкостном охлаждении, вроде Vertiv и nVent. Daikin усиливает присутствие на рынке систем охлаждения ИИ-ЦОД Японская Daikin Industries наращивает активность на рынке охлаждения дата-центров через слияния и поглощения, а также крупные инвестиции в НИОКР. В 2025 году вендор купил Dynamic Data Center Solutions (технологии охлаждения отдельных серверных стоек) и Chilldyne (жидкостное охлаждение с негативным давлением). Компания планирует к 2030 году увеличить производственные мощности минимум на 150% к уровню 2024 года. Японцы также вложили $163 млн в испытательный и исследовательский центр. Лабораторный комплекс обустраивается в Плимуте, штат Миннесота (США). Поэтапный ввод уже начат, а полное завершение намечено на 2027 год. Лаборатория поможет компании перейти от классических чиллеров к комплексным и ресурсоэффективным архитектурам охлаждения нового поколения. Mitsubishi тестирует двухфазное D2C-охлаждение серверов и улучшает термоинтерфейсы Японская Mitsubishi Heavy Industries (MHI), входящая в состав конгломерата Mitsubishi, объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию GPU-серверов первых в Японии с двухфазным прямоконтактным (Direct-To-Chip; D2C) охлаждением. Тесты проводятся в дата-центре EXEO Group. Технология ориентирована на работу с генеративным ИИ. Проект Mitsubishi отражает глобальный тренд перехода ЦОД с ИИ-нагрузками к прямоконтактному жидкостному охлаждению в ответ на рост тепловой плотности и ограничения по доступной электроэнергии. Mitsubishi Chemical Group (MCG), также входящая в конгломерат Mitsubishi, объявила о стратегическом партнёрстве с Boston Materials в рамках инициативы по развитию технологий теплоотвода. Партнёры будут совместно разрабатывать термоинтерфейс Liquid Metal ZRT второго поколения. Технология объединяет волокна Z-axis Carbon Fiber (запатентованы Boston Materials) и проприетарные жидкометаллические сплавы. ЕС рекомендует вывести ряд хладагентов из-под ограничений PFAS Европарламент рекомендовал исключить F-газы (хладагенты) из будущих ограничений по перфторалкильным и полифторалкильным химическим веществам (PFAS) и регулировать их исключительно в рамках действующего законодательства. Чиновники, опираясь на результаты свежего тематического исследования, отмечают, что полный или частичный запрет PFAS: приведёт к существенным экономическим потерям; создаст риски для занятости; ослабит глобальную конкурентоспособность ЕС. Подчеркивается, что замена F-газов часто технически или экономически невозможна — особенно в аэрокосмической отрасли, обороне и полупроводниковой промышленности. Альтернативы есть, но не являются универсальными, а также часто нецелесообразны при реализации ряда проектов из-за высокой стоимости, низкой эффективности и безопасности. Эксперты: интенсификация строительства ЦОД в США ускоряет одобрение новых PFAS Эксперты предупреждают, что ускоренное строительство ЦОД в США может привести к более быстрому одобрению новых PFAS-смесей. В рамках инициативы AI Action Plan администрация Дональда Трампа поручила Агентству по охране среды (EPA) приоритетно рассматривать новые химические вещества для нужд дата-центров, ИИ-проектов, энергетической инфраструктуры (от 100 МВт) и инициатив, признанных важными для нацбезопасности. Формально процедура экспертизы не упрощается, но соответствующие заявки переносятся в начало очереди. Критики указывают на риски для эффективности контроля из-за политического давления. Бывшие сотрудники EPA отмечают многочисленные лазейки и предупреждают о высокой вероятности быстрого попадания на рынок новых веществ без полноценной оценки долгосрочных последствий их применения. Наиболее чувствительная зона — охлаждение дата-центров. Особенно двухфазное иммерсионное. Оно часто использует диэлектрические жидкости на основе фторсодержащих соединений, рынок которых активно растёт. Такие вещества могут относиться к PFAS, уже попавшим под жёсткое регулирование в ЕС и отдельных странах. Goodram Enterprise представила SSD для ЦОД с иммерсионным охлаждением Польская Goodram Enterprise анонсировала корпоративные SSD серии DC25F ёмкостью до 122,88 ТБ с интерфейсом PCIe 5.0. Устройство разработаны для эксплуатации в системах иммерсионного охлаждения в дата-центрах с ИИ-нагрузками. Ключевые характеристики: память: QLC высокой плотности; форм-факторы: E3.S и E3.L; производительность при чтении — до 14,6 ГБ/с, при записи — в среднем 3,2 ГБ/с; ресурс: 0,3 DWPD. пригодность для долговременного погружения в диэлектрические жидкости (уже подтверждена совместимость с жидкостями производства Shell и Chevron). Walsin Lihwa представила новую линейку холоднотянутой нержавеющей стали для систем охлаждения ЦОД Тайваньская Walsin Lihwa объявила о запуске новой линейки холоднотянутых (Cold-Finished) нержавеющих прутков, ориентированной на применение в серверах с жидкостным охлаждением, робототехнике, автопроме и энергетике. Продукты будут продаваться под отдельным брендом Steelval. Холоднотянутые прутки используют многие производители охлаждающих пластин, коллекторов хладагента (CDU) и теплообменников, а также разработчикам механических компонентов для серверов и электроники. Около 10% текущих объёмов поставок Walsin Lihwa уже приходится на этот сегмент. Продукция используется в системах жидкостного охлаждения серверных стоек с чипами Nvidia GB200 и GB300. Вендор планирует выйти на производственный уровень в 180 000 тонн в год к концу 2026 года. Niching ожидает рекордную выручку благодаря ставке на испарительные камеры для серверов Тайваньская Niching Industrial Corp. ожидает рекордную выручку по итогам 2025 года на фоне роста спроса на системы охлаждения серверов в целом и, в частности, на испарительные камеры (Vapor Chambers). Это тонкие, плоские медные устройства, использующие принцип фазового перехода жидкости (обычно дистиллированной воды) для удаления тепла от мощных центральных и графических процессоров, часто заменяя или дополняя традиционные радиаторы, и обеспечивая бесшумное охлаждение без движущихся частей. В компании отмечают, что на фоне перехода ЦОД к более плотным конфигурациям вычислительных систем для обслуживания ИИ-задач растёт роль пассивных и гибридных решений для теплоотвода. Ввиду этого испарительные камеры все чаще становятся стандартным элементом в инфраструктуре охлаждения ЦОД — между чипом и активными системами (жидкостными или воздушными). Akasa расширяет линейку серверных кулеров Компания Akasa представила новые серверные CPU-кулеры корпоративного класса, ориентированные на ИИ-нагрузки, периферийные вычислительные узлы и рабочие станции. Линейка охватывает решения высотой от 1U до 4U и поддерживает актуальные платформы AMD и Intel, включая: AMD: SP6 (EPYC), sTR5 (Ryzen Threadripper / Pro 7000–9000); Intel: LGA1851, LGA1700 (Core / Core Ultra), LGA3647 (Xeon, narrow ILM). Общие особенности продуктов: пружинно-винтовое крепление; преднанесённый термоинтерфейс; фокус на надёжность и высокую эффективность при ограниченных габаритах. Orbis выводит технологии охлаждения электромобилей на рынок ЦОД Компания Orbis Electric объявила о выходе на рынок охлаждения дата-центров с новым блоком распределения хладагента, размещаемого в конце ряда стоек (Row-End CDU). Устройство, способное обслуживать IT-нагрузку мощностью 2 МВт, использует технологии, изначально создававшиеся для электромобилей. Благодаря этому новинка имеет меньшие габариты, чем аналоги. Решение основано на платформе HaloDrive. Речь об осевом электродвигателе, ранее разработанном для электромобилей, морских и аэрокосмических систем. Это позволило не проектировать CDU «с нуля», ускорив вывод продукта на рынок. Orbis опирается на цепочки поставок компонентов автомобильной промышленности, уже масштабированные под массовое производство. Это снижает риск дефицита оборудования. Nidec начала сбыт серверных вентиляторов на DigiKey и Mouser Корпорация Nidec объявила о начале продаж вентиляторов для ИИ-серверов через крупнейшие дистрибьюторские платформы электронных компонентов: DigiKey и Mouser. Шаг нацелен на ускорение циклов разработки и упрощение закупок для корпоративных клиентов и других партнеров. Ключевые детали: уже доступно 8 моделей размером крыльчатки от 38×38 мм до 120×120 мм, есть планы по расширению линейки; решения рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне, обеспечивая необходимый воздушный поток и статическое давление; продукты ориентированы на снижение энергопотребления и уровня шума. Отмечается, что продажи через DigiKey и Mouser упрощают быструю закупку малых партий для прототипирования и валидации. Обе платформы активно используются для закупки компонентов исследовательскими лабораториями и НИОКР-центрами по всему миру. Danfoss представила клапаны для центробежных чиллеров, минимизирующие помпаж Компания Danfoss представила новые ступенчатые клапаны категории PTS (Perforated Technical System или перфорированная техническая система) для центробежных чиллеров и тепловых насосов (масляных и безмасляных). Устройства разработаны в рамках программы Danfoss EXO (Extended Oil-Free). Ключевая функция — предотвращение помпаж-эффекта компрессора (Compressor surge) при пуске и остановке. Это неустойчивый режим работы центробежного компрессора, при котором поток хладагента периодически срывается и меняет направление, вызывая резкие колебания давления и расхода. Скорость срабатывания новых устройств — до 5 секунд. Технические преимущества: стабилизация давления на старте за счёт соединения нагнетания и всасывания через испаритель; защита подшипников и вала при остановке; снижение внутренних ударных нагрузок; возможность использования как клапанов балансировки нагрузки; совместимость со всеми распространёнными хладагентами, включая вещества класса A2L; оптимизация для работы в связке с компрессорами Danfoss Turbocor (TGx, TTx) и фирменными контроллерами вендора. Aggreko упростила тестирование систем жидкостного охлаждения Компания Aggreko расширила пул нагрузочных стендов для систем жидкостного охлаждения (Liquid-Cooled Load Banks; LCLB), доведя их общую мощность до 120 МВт. Инвестиции охватывают Северную Америку, Европу и Азию. В планах очередное удвоение мощности в 2026 году. Устройства LCLB допускают тестирование первичных и вторичных контуров охлаждения, чиллеров, блоков CDU. Специализированное оборудование также моделирует электрические профили нагрузки для комплексных испытаний. Использование LCLB ускоряет ввод высокоплотных ИИ-ЦОД в эксплуатацию, снижает риски при пуско-наладке, а также помогает обеспечить соответствие более жёстким требованиям по энергоэффективности и устойчивости. Aggreko предлагает мобильные установки с модульной архитектурой, поддерживающие удалённое управление. Оборудование изготавливается из коррозионностойких материалов. Компания разрабатывает индивидуальные программы тестирования, не ограничиваясь стандартной доставкой оборудования на площадку заказчика. Copeland: растет число поддельных компрессоров Компания Copeland сообщила о появлении на рынке многочисленных контрафактных компрессоров и неконтролируемо восстановленных изделий, не соответствующих заводским стандартам и представляющих риски для систем охлаждения ЦОД и их персонала. Зафиксированы многочисленные случаи продажи поддельных компрессоров Copeland, а также устройств, «восстановленных» с использованием отдельных оригинальных деталей, но без соблюдения допусков и технологий вендора. В компании предупредили, что спиральные компрессоры не предназначены для восстановления – для этого нет официальных стандартов или валидированных процедур. Отмечается, что под видом оригинала продаются изделия с поддельными серийными номерами, неоригинальными блоками, отсутствием маркировки (CE) и другими изъянами, ведущими к снижению ресурса, вибрациям и риску отказов. Компания рекомендовала потенциальным клиентам проверять подлинность через фирменные приложения и закупаться только у официальных поставщиков. Trane покупает Stellar Energy Digital и расширяет ассортимент жидкостного охлаждения для ЦОД Компания Trane Technologies объявила о приобретении поставщика систем жидкостного охлаждения дата-центров Stellar Energy Digital. Продавцом выступила Stellar Energy International Ltd. Финансовые условия не раскрываются. В рамках сделки Trane получает: перспективные наработки в сфере модульных систем охлаждения для жидкостно-охлаждаемых ЦОД; возможность добавить в ассортимент модульные холодильные установки, CDU-блоки и другие продукты поглощаемого вендора; около семисот сотрудников и две сборочные площадки в Джексонвилле, штат Флорида (США). Trane планомерно наращивает присутствие в сегменте систем охлаждения ЦОД. В 2023 год компания внесла крупные инвестиции в бизнес поставщика жидкостного охлаждения LiquidStack и купила итальянского производителя чиллеров MTA. В 2025 году вендор выпустил ряд продвинутых решений, включая CDU на 1 МВт и CRAH-блок на 300 кВт. NLR предлагает использовать подземные теплохранилища для охлаждения дата-центров Исследователи из американской лаборатории NLR (National Laboratory of the Rockies) предложили применять технологию термоаккумулирования энергии в резервуарах, (Reservoir Thermal Energy Storage; RTES) для снижения стоимости охлаждения дата-центров. Суть технологии RTES: холод накапливается под землёй (в водоносных горизонтах); в период пиковых нагрузок холодная вода подаётся обратно из-под земли через теплообменник для охлаждения серверов, забирая тепло у контура ЦОД; нагретая вода закачивается в отдельную «горячую» скважину; зимой или ночью, когда наружный воздух холодный и электроэнергия дешёвая, горячая скважина охлаждается, а холод снова аккумулируется – тем самым система переносит тепловую нагрузку во времени, а не выбрасывает её сразу в атмосферу через чиллеры. Моделирование работы RTES на горизонте 20 лет показало, что система с четырьмя скважинами глубиной 275 м обеспечивает коэффициент эффективности (Coefficient of Performance; COP) на уровне 16,5 против 2,4 у традиционных чиллеров в летние месяцы, снижая усреднённую стоимость производства и доставки единицы холода за весь срок службы системы охлаждения (Levelized Cost of Cooling; LCOC) с $15 до $5 за МВт*ч, а также существенно уменьшая пиковое энергопотребление и нагрузку на электросеть. Nostromo Energy вывела на рынок «ледяные батареи» для охлаждения дата-центров Израильская Nostromo Energy представила IceBrick 360 — запатентованную систему аккумулирования холода (Cold-Thermal Energy Storage; CTES) для ЦОД с высокой плотностью компонентов и ИИ-нагрузками. Технология накапливает холод в виде льда в периоды низкого спроса на электроэнергию и использует его для охлаждения теплоносителя, циркулирующего в ЦОД, в часы пиковых нагрузок, снижая зависимость от энергоёмких механических чиллеров. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-qgxe6utsiwi" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/QgxE6UtSiwI?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/QgxE6UtSiwI?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> IceBrick снижает эксплуатационные затраты и нагрузку на электросеть. По оценкам компании, для ЦОД мощностью 10 МВт требуется около 36 модулей IceBrick 360 (каждый на 360 тонн холод*часов), которые могут размещаться рядом со зданием или на его крыше. Система также повышает отказоустойчивость, обеспечивая несколько часов автономного охлаждения. EBM-Papst расширила линейку вентиляторов AxiBlade Компания EBM-Papst представила AxiBlade Perform — новые модификации осевых EC-вентиляторов для климатической техники с большими объёмами воздушного потока, включая испарители, конденсаторы, чиллеры, а также другие системы с высокими требованиями к эффективности и шуму. Ключевые особенности: диаметры: 860 мм и 950 мм; пластиковый кольцевой кожух, обеспечивающий стабильный поток воздуха в обоих направлениях; композитные лопасти, обеспечивающие высокую энергоэффективность при низком уровне шума; гибкость монтажа (установка на всасывание или нагнетание, вертикальная и горизонтальная ориентация); опциональное нагревательное кольцо для предотвращения обледенения (актуально для испарителей); поддержка интерфейса MODBUS-RTU; пылевлагозащита IP55; температурный диапазон −40…+60 °C; экологический класс H2; компактная конструкция. SWEP представила новые пластинчатые теплообменники для охлаждения дата-центров Шведская SWEP (входит в конгломерат Dover) вывела на рынок два новых паяных пластинчатых теплообменника (BPHE). Модели называются B327 и B224. Они предназначены для систем однофазного жидкостного охлаждения ЦОД и централизованного теплоснабжения. Ключевые особенности: крупные патрубки для высоких расходов; низкие потери давления и высокая тепловая эффективность; компактные корпуса для удобной установки в CDU-блоки внутри ЦОД; B327 подходит для удаления избыточного тепла и его повторного использования вне ЦОД. ABB инвестирует в OctaiPipe ради ИИ-оптимизации охлаждения дата-центров Корпорация ABB приобрела миноритарную долю британского разработчика ПО для оптимизации охлаждения дата-центров с помощью ИИ OctaiPipe. Финансовые условия сделки не раскрываются. Партнёры планируют объединить усилия для снижения энергопотребления ЦОД корпоративных клиентов через оптимизацию охлаждающих систем без установки нового оборудования. Технология OctaiPipe основана на проприетарных ИИ-алгоритмах, включающих обучение без передачи данных и многоагентное обучение с подкреплением. Компания также использует технологию «цифровых двойников», обеспечивая динамическую оптимизацию уставок охлаждения в реальном времени. The post Главные тренды и события рынка серверного охлаждения: дайджест за 4 кв. 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
ЦОД на орбите, в пещерах и не только: от идей стартапов до амбиций корпораций – итоги 4 кв. 2025 года
ИИ-бум симулирует спрос на вычислительные мощности, но классическая модель ЦОД упирается в дефицит электричества и земли, ресурсоемкое охлаждение и жесткие требования к безопасности. Поэтому все больше внимания уделяется экзотическим форматам: подземным площадкам, плавучим платформам, подводным и орбитальным дата-центрам. Свежий дайджест охватывает наиболее заметные кейсы и громкие заявления по этой теме за 4 квартал 2025 года. […] The post ЦОД на орбите, в пещерах и не только: от идей стартапов до амбиций корпораций – итоги 4 кв. 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
ИИ-бум симулирует спрос на вычислительные мощности, но классическая модель ЦОД упирается в дефицит электричества и земли, ресурсоемкое охлаждение и жесткие требования к безопасности. Поэтому все больше внимания уделяется экзотическим форматам: подземным площадкам, плавучим платформам, подводным и орбитальным дата-центрам. Свежий дайджест охватывает наиболее заметные кейсы и громкие заявления по этой теме за 4 квартал 2025 года. Lenovo предлагает 3 формата ЦОД будущего: «плавучее облако», «дата-спа» и бункеры Компания Lenovo опубликовала результаты исследования Data Center of the Future (партнёр по опросу — Opinium) и показала ряд концептов ЦОД, которые, как ожидается, помогут справиться с ростом ИИ-нагрузок и требований к устойчивости. Согласно результатам исследования: 46% IT-руководителей признают, что текущая инфраструктура ЦОД не позволяет выполнять цели по снижению энергопотребления и углеродного следа; 92% выбирают партнёров, помогающих снижать эти показатели; 99% и 94% считают суверенитет данных и низкие задержки ключевыми приоритетами; 90% ожидают, что ИИ значительно увеличит потребление услуг ЦОД в ближайшее десятилетие. Учитывая эти результаты, Lenovo совместно с инженерной компанией AKT II и архитектурным бюро Mamou-Mani подготовила ряд «радикальных» форматов ЦОД: Floating Cloud. Модульный ЦОД, парящий на высоте 20–30 км. За электричество отвечают солнечные батареи, а за охлаждение — герметичные контуры жидкостного охлаждения. Data Village. Модульные блоки рядом с источниками воды (реки/каналы), использующие жидкостное охлаждение и предлагающие рекуперацию тепла для нужд городской инфраструктуры. Data Spa. ЦОД у геотермальных источников, использующие «бесплатную» энергию. Data Center Bunker. Дата-центры внутри заброшенных тоннелей, бункеров и транспортных систем: меньше земли под застройку, выше физическая защищённость, потенциально проще управление тепловым режимом. Часть подходов уже имеет практические аналоги. В качестве примеров можно привести подземный ЦОД Portus Data Centers в Люксембурге (на 100% ВИЭ), а также проект по строительству дата-центра у геотермального месторождения Олкария в Кении, который развивают Microsoft, G42 и KenGen. Илон Маск планирует использовать простаивающие Tesla как распределённый ИИ-ЦОД Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что простаивающие электромобили компании могут быть использованы как элементы распределённой вычислительной платформы для ИИ-инференса, фактически образуя мобильный дата-центр. По словам Маска, по мере роста вычислительных возможностей бортовых компьютеров «интеллекта в машине может стать больше, чем ей нужно для вождения». В этом случае автомобили, не находящиеся в движении, могут подключаться к общей сети и выполнять инференс-задачи. Распределенный кластер может включать десятки или даже сотни миллионов автомобилей. При вычислительной мощности порядка 1 кВт на автомобиль совокупный ресурс для инференса может достигать 100 ГВт, при этом системы электропитания и охлаждения уже встроены в саму автомобильную платформу. Миллиардер отметил, что рассматривает такие вычислительные ресурсы как значимый актив, потенциально избавляющий от необходимости строить мощные дата-центры. Маск также сообщил, что новый ИИ-чип AI5, которым будут комплектоваться электромобили его компании, окажется по ряду параметров в 40 раз производительнее предыдущего поколения AI4. Но, несмотря на развитие собственных чипов, Tesla, как отметил Маск, продолжит использовать GPU Nvidia в своих дата-центрах, комбинируя централизованные вычисления с бортовыми ИИ-платформами. Cegeka строит подземный ЦОД в Бельгии за €40 млн по соображениям безопасности Бельгийская IT-группа Cegeka планирует вложить €40 млн в строительство подземного дата-центра в провинции Лимбург. Он станет крупнейшим ЦОД в регионе и восьмым дата-центром в распоряжении компании. Помимо серверных ферм в Бельгии, она эксплуатирует дата-центры в Нидерландах, Люксембурге и Италии. Начальная мощность нового ЦОД составит 4 МВт, что в четыре раза больше мощности крупнейшего действующего ЦОД в Лимбурге, также принадлежащего Cegeka. В дальнейшем планируется повышение показателя до 15 МВт. Компания объясняет необходимость реализации проекта ростом спроса на вычислительные ресурсы для ИИ-задач. Подземное размещение выбрано из соображений безопасности: это снижает уязвимость инфраструктуры перед дронами, саботажем и физическими атаками, когда традиционные меры охраны оказываются недостаточными. В Японии планируют построить плавучий город с подводным дата-центром Японская компания N-Ark поделилась подробностями проекта плавучего города Dōgen City, ключевым инфраструктурным элементом которого станет подводный ЦОД. Проект был впервые представлен в 2023 году. Предполагается строительство крупной кольцевой платформы диаметром около 4 км, что обеспечит устойчивость конструкции к штормам, тайфунам и цунами. Практическая фаза проекта стартует в 2030 году. Одним из трёх ключевых функциональных блоков Dōgen City станет подводный ЦОД с естественным охлаждением, предназначенный для: обработки и хранения данных; размещения исследовательских лабораторий; поддержки цифровых сервисов города. По расчётам разработчиков, город сможет вмещать до 10 тыс. постоянных жителей и до 30 тыс. посетителей в год. Он будет потреблять около 2 млн литров воды, 7 тыс. тонн продовольствия и 22 млн кВт*ч электроэнергии ежегодно. Для закрытия этих потребностей планируется использовать возобновляемые источники энергии: солнечную, ветровую и волновую. Конкретное место строительства пока не определено. Сообщается, что проект находится на стадии проработки, однако японские государственные структуры и частные инвесторы уже выразили интерес к его реализации. Starcloud запустил ИИ-модель в космосе, подтвердив работоспособность орбитального ЦОД Стартап Starcloud, участвующий в программе NVIDIA Inception, впервые в истории обучил и запустил ИИ-модель на орбите, сделав ещё один шаг к созданию полноценных орбитальных дата-центров. Спутник Starcloud-1 с GPU-ускорителем Nvidia H100 был выведен на орбиту 2 ноября 2025 года и уже находится в рабочем состоянии. Вычислительная мощность указанного ускорителя минимум в 100 раз обгоняет все устройства, ранее использовавшиеся в космосе. С его помощью на орбите были успешно обучены и запущены: NanoGPT — языковая модель, обученная на текстах Шекспира; Gemma — открытая большая языковая модель от Google, основанная на архитектуре Gemini. Starcloud рассматривает эксперимент как доказательство того, что космос может служить рабочей средой для ИИ-нагрузок. В долгосрочных планах Starcloud — создание орбитального дата-центра мощностью до 5 ГВт с солнечными панелями и радиаторами площадью около 4×4 км. Срок службы одного спутника оценивается примерно в пять лет, что сопоставимо с жизненным циклом вычислительных чипов. Следующий запуск Starcloud запланирован на октябрь 2026 года. Планируется вывод на орбиту нескольких GPU и модуля облачной платформы компании Crusoe, которая рассчитывает обеспечить клиентам доступ к GPU-мощностям в космосе уже в 2027 году. PowerBank и Smartlink планируют запуск орбитальных ИИ-ЦОД Компании PowerBank и Smartlink AI объявили о запуске проекта Orbital Cloud, предусматривающего размещение дата-центров с солнечными батареями на низкой околоземной орбите (160–2000 км). Проект предполагает создание орбитальной вычислительной платформы, объединяющей: коммуникационную сеть DeStarlink; вычислительную инфраструктуру DeStarAI для ИИ-нагрузок; узлы верификации на базе блокчейна. PowerBank отвечает за системы солнечной генерации и теплового контроля, а Smartlink — за программную и вычислительную часть платформы Orbit AI. Дорожная карта проекта предусматривает: запуск 5–8 спутников в 2026 году; развёртывание полноценной орбитальной группировки в 2027–2028 гг.; переход к автономному управлению и расширению вычислительных функций после 2028 года. Первый ЦОД, Genesis-1, будет выполнять ИИ-инференс. Genesis-1 также включает блокчейн-узел и криптокошелёк, что указывает на ориентацию проекта не только на ИИ-вычисления, но и на децентрализованные финансовые сервисы и проверку данных. Главы OpenAI, Google, SpaceX и Blue Origin демонстрируют амбиции в сфере орбитальных ЦОД Интерес к размещению дата-центров за пределами Земли стремительно выходит за рамки стартапов и академических кругов. К обсуждению орбитальных ЦОД публично подключились руководители OpenAI, Google, SpaceX и Blue Origin, рассматривая космос как приоритетное направление для масштабирования вычислений на фоне энергетических и инфраструктурных ограничений на Земле. Детали: Google запустила исследовательскую инициативу Project Suncatcher, в рамках которой компания планирует протестировать размещение оборудования для ИИ-вычислений в низкой околоземной орбите. Проект предполагает запуск в 2027 году двух спутников-прототипов с тензорными процессорами TPU, лазерными межспутниковыми каналами связи и солнечными панелями. Google рассматривает масштабируемую архитектуру из десятков спутников, объединённых в вычислительные кластеры радиусом порядка одного километра, с перспективой выхода на тераваттный уровень мощности в будущем. Глава SpaceX Илон Маск заявил о намерении использовать спутники Starlink нового поколения (V3) как основу для орбитальных вычислительных платформ. По его словам, масштабирование спутников с лазерными межсоединениями позволит развернуть распределённые дата-центры в космосе. Маск также связал развитие орбитальных ЦОД с возможным IPO SpaceX, которое, по оценкам аналитиков, может привлечь более $30 млрд и ускорить финансирование космической вычислительной инфраструктуры. Компания Blue Origin и её основатель Джефф Безос рассматривают орбитальные дата-центры в более долгосрочной перспективе. Безос допускает появление гигаваттных ЦОД в космосе в горизонте 10–20 лет, подчёркивая преимущества постоянного доступа к солнечной энергии и отсутствие погодных ограничений. Он напрямую сравнил будущие вычислительные платформы с эволюцией спутников связи и метеонаблюдения, назвав ЦОД «следующим логичным шагом». Интерес к теме проявляет и OpenAI. По данным The Wall Street Journal, Сэм Альтман рассматривает инвестиционную поддержку или партнёрство с ракетной компанией Stoke Space для запуска орбитальных дата-центров. Переговоры были приостановлены, но сам факт обсуждений отражает интерес OpenAI к переносу энергоёмких вычислений за пределы Земли. Ранее Альтман публично допускал, что в долгосрочной перспективе размещение вычислительных мощностей в космосе может оказаться более рациональным, чем дальнейшее уплотнение наземной инфраструктуры. СМИ: Китай вырывается в лидеры в гонке космических ИИ-ЦОД Китай стал первым государством, перешедшим от экспериментов к практическому развертыванию вычислительных мощностей на орбите, что усилило конкуренцию с США и обострило вопрос технологического лидерства в сфере ИИ и космической инфраструктуры. Об этом говорится в обзорной статье South China Morning Post. Отмечается, что китайские исследовательские и аэрокосмические структуры уже реализуют непубличные проекты в этой сфере, которые по масштабу и степени готовности опережают западные аналоги. По словам исследователей Китайской академии наук, азиатская страна находится «на переднем крае по производительности и целостности технологической архитектуры космических вычислений». Ключевые достижения китайцев: с 2022 года в космосе работает вычислительный спутник с китайскими высокопроизводительными чипами (более 1 000 дней стабильной эксплуатации); в 2024 году в космос выведена улучшенная система, обеспечившая ИИ-инференс на орбите раньше западных проектов; в мае 2025 года запущена первая в мире орбитальная вычислительная группировка из 12 спутников с совокупной производительностью 5 петаопераций/с и ИИ-моделью на 8 млрд параметров; в ноябре 2025 года Пекин объявил о запуске проекта по созданию космического дата-центра на высоте 700–800 км с целевой мощностью свыше 1 ГВт и поэтапным развертыванием до 2035 года. Подчёркивается, что преимущество Китая связано не только со значительным финансированием, но и с: ранним накоплением опыта реализации орбитальных проектов; ориентацией на собственные чипы и архитектуры; фокусом на системные решения, включая радиационную защиту и эксперименты с жидкостным охлаждением в космосе. Журналисты резюмируют, что Китай уже перешёл от проверки концепций к эксплуатации, тогда как США и Европа пока находятся в роли догоняющих. Пекинский институт космических технологий готовит экспериментальные орбитальные ЦОД Пекинский институт космических технологий планирует запустить на орбиту экспериментальные спутники с высокими вычислительными мощностями в начале 2026 года. Проект предполагает создание группировки из 16 космических дата-центров на солнечно-синхронной орбите «рассвет–закат» на высоте 700–800 км. По расчётам разработчиков, мощность системы сможет достигать 16 ГВт за счёт солнечной энергии. Архитектура включает концентрированные солнечные элементы и гибкие радиаторные панели. Проект находится на начальной исследовательской стадии: ведётся разработка спутников первого поколения. Развитие проекта разбито на три этапа: 2025–2027 — тестирование технологий энергоснабжения и охлаждения, запуск экспериментальных вычислительных и ретрансляционных спутников (пуски планируется выполнять преимущественно с использованием ракет китайских космических компаний); 2028–2030 — снижение стоимости орбитальных вычислений до уровня наземных ЦОД; 2031–2035 — создание крупных орбитальных вычислительных комплексов, способных поддерживать обучение и работу продвинутых ИИ-систем непосредственно в космосе. Интерес к инициативе демонстрируют многие местные организации. По оценке Китайского исследовательского института China Mobile, орбитальные вычислительные системы могут использоваться для: оперативной обработки данных дистанционного зондирования; мониторинга атмосферы, водных и почвенных ресурсов; прогнозирования метеоусловий и управления экологической обстановкой; поддержки интеллектуальных транспортных систем за счёт широкого покрытия и низких задержек. Исследование ESPI: Европа рискует стать аутсайдером в гонке космических ЦОД Европа может быстро превратиться в аутсайдера на формирующемся рынке космических дата-центров, если быстро не сформирует чёткий план их разработки и развертывания. К такому выводу пришли эксперты Европейского института космической политики (ESPI). В отчёте организации отмечается, что уже к 2030 году оборот мирового рынка космических ЦОД может достичь €535 млрд. Однако без скоординированных действий ЕС рискует уступить лидерство США и Китаю, которые уже активно инвестируют в инфраструктуру для орбитальных вычислений. Авторы отчёта подчёркивают, что Европа располагает высоким инженерным потенциалом и сильными институтами, но пока не использует это преимущество для закрепления за собой системного лидерства в новой отрасли. При этом ESPI указывает на серьёзные барьеры. Сегодня запуск полезной нагрузки обходится примерно в $1 300–1 500 за кг (Falcon Heavy), тогда как для коммерческой целесообразности стоимость должна снизиться до $400 за кг. Добиться этого, вероятно, позволит ракета Starship, но её заявленные параметры пока не подтверждены на практике. В ESPI рекомендовали европейским властям запустить отдельную инициативу по космическим дата-центрам, а также использовать инфраструктуру GSTP и ARTES для испытаний и оперативного перехода от исследований к коммерческому внедрению. В противном случае Европа рискует оказаться зависимой от зарубежных орбитальных вычислительных платформ. В 2024 году Еврокомиссия и промышленная группа Thales S.A. уже изучали реализуемость вывода дата-центров в космос. По их оценке, такие проекты могут быть экономически оправданы в долгосрочной перспективе и обеспечить многомиллиардную отдачу к середине века. Южнокорейская Innospace и Madari Space из ОАЭ стали партнерами в сфере орбитальных ЦОД Амбиции в сфере космических дата-центров есть не только у сверхдержав. Южнокорейская ракетно-космическая компания Innospace и базирующаяся в ОАЭ Madari Space подписали меморандум о взаимопонимании, оговаривающий сотрудничество в этой области. Конкретные параметры совместных проектов пока не раскрываются. Согласно заявлению сторон, на начальном этапе партнёры намерены изучить: возможности для запусков и пусковых услуг; интеграцию технологий и бизнес-моделей; перспективы создания космической платформы для обработки и хранения данных. Обе компании находятся на ранней стадии развития. Innospace была основана в 2017 году как стартап в сфере ракет-носителей и лишь в октябре 2025 года получила лицензию на первый запуск. Madari Space пока не выводила дата-центры на орбиту и планирует пилотный запуск в 2026 году. Компания позиционирует свои решения как основу для защищённой и суверенной инфраструктуры хранения и обработки данных на низкой околоземной орбите. Учёные из Сингапура развивают концепцию углеродно-нейтральных дата-центров на орбите Исследователи Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) прорабатывают концепции космических дата-центров, которые могут эксплуатироваться с нулевыми выбросами углерода на низкой околоземной орбите. Они предлагают использовать орбиту как альтернативную среду для размещения вычислительной инфраструктуры на фоне роста энергопотребления ИИ и дефицита земли в крупных городах. Перечень последних включает Сингапур, который известен крайне высокой плотностью застройки, что ведет к удорожанию вычислительной инфраструктуры и усложнению ее масштабирования. Сингапурцы акцентируют два преимущества космоса, сочетание которых теоретически позволяет орбитальным дата-центрам работать с нулевым углеродным балансом: неограниченный доступ к солнечной энергии; естественное охлаждение за счёт экстремально низких температур вакуума (около −270 °C). Авторы подчёркивают, что речь не о едином «монолитном» ЦОД в космосе, а о масштабируемых распределённых системах. Исследователи рассматривают два архитектурных подхода: Орбитальные периферийные ЦОД. Спутники наблюдения и зондирования, оснащённые ИИ-ускорителями, обрабатывающие данные непосредственно на орбите и передающие на Землю только результаты. Этот подход может сократить объём передаваемых данных более чем в 100 раз, снижая энергопотребление и задержки. Орбитальные облачные ЦОД. Распределённые группировки спутников с серверным оборудованием, солнечными панелями и радиаторами, способные выполнять сложные вычисления — от научного моделирования до обучения ИИ-моделей. Для оценки устойчивости концепции команда ученых совместно с компанией NTU Red Dot Analytics разработала «цифрового двойника» орбитального дата-центра. Моделирование показало, что в условиях космоса удаление тепла может быть существенно эффективнее, чем на Земле, а выбросы от запусков могут быть компенсированы за несколько лет эксплуатации за счёт работы исключительно на солнечной энергии. ЦОД уже потребляют около 7% электроэнергии Сингапура. К 2030 году показатель может вырасти до 12%. Стоимость строительства ЦОД в стране — одна из самых высоких в мире (около $11,7 млн за 1 МВт). Aetherflux планирует запустить орбитальный дата-центр Galactic Brain к 2027 году Американский стартап Aetherflux объявил о планах вывести на орбиту первый спутник-дата-центр в начале 2027 года. Проект получил название Galactic Brain и позиционируется как альтернатива наземным ЦОД, развитие которых упирается в дефицит электроэнергии и земли, а также долгое ожидание подключения к электросетям. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="337" data-id="601789" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/aetherflux.original-600x337.png" alt="" class="wp-image-601789" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/aetherflux.original-600x337.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/aetherflux.original-400x224.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/aetherflux.original-250x140.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/aetherflux.original.png 720w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Компания делает ставку на электропитание космического ЦОД от солнечной энергии, что якобы позволяет обойти ограничения земной энергетической инфраструктуры. Ранее компания разрабатывала технологии космических гелиоэлектростанций с передачей энергии на Землю лазером. Объём привлечённых ею инвестиций к настоящему моменту составил около $60 млн. В Aetherflux рассчитывают, что рост спроса на вычислительные мощности для ИИ сделает орбитальные дата-центры коммерчески оправданными и ускорит переход от презентаций к реальным запускам. Скепсис учёных: космические ЦОД остаются рискованной концепцией Идея размещения ИИ-ЦОД на орбите, которую обсуждают и тестируют крупные технологические компании, вызывает всё более жёсткую критику со стороны научного и инженерного сообщества. По мнению исследователей, в ближайшие годы такие проекты не смогут выйти за рамки экспериментов. Ключевые тезисы экспертов: Масштабы. Инженеры из Пенсильванского университета и их коллеги из академической среды подчёркивают невозможность создания полноценных ЦОД на орбите на текущем этапе. Современные ИИ-модели требуют миллионов ускорителей и гигаваттных мощностей, тогда как запущенные в космос экспериментальные установки пока ограничиваются единичными чипами. Даже в теории масштабирование упирается в фундаментальные ограничения, касающиеся энергетики и логистики. Охлаждение. Учёные из Аризонского университета, изучающие вычисления в космической среде, подчёркивают, что из-за отсутствия воздуха в вакууме невозможно привычное воздушное / испарительное охлаждение. Единственный вариант — удаление тепла через радиаторы, которые при гигаваттных мощностях должны занимать квадратные километры площади. Это сопоставимо с площадью солнечных панелей, необходимых космическим ЦОД. Данное обстоятельство резко увеличивает размеры и сложность конструкций, а также стоимость запусков. Радиация. Исследователи, работающие с архитектурой вычислительных чипов, указывают на высокий уровень радиации в космосе, который может вызывать ошибки в вычислениях, снижать надёжность и производительность оборудования. Высокоэнергетические частицы способны нарушать работу микросхем, вызывать ошибки в вычислениях и ускорять деградацию GPU. Космическая погода. Дополнительный фактор риска – воздействие солнечной активности и так называемой космической погоды. Эксперты Европейского космического агентства отмечают, что геомагнитные бури способны нарушать ориентацию спутников, выводить из строя электронику и ускорять деградацию солнечных панелей. Например, в 2022 году в результате относительно слабой геомагнитной бури были потеряны десятки спутников Starlink. Массовые орбитальные группировки, включая потенциальные космические ЦОД, уязвимы к таким событиям, которые пока плохо прогнозируются и могут одновременно вывести из строя большое количество аппаратов. Мусор. Специалисты Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института предупреждают, что размещение тысяч спутников в плотных кластерах на уже перегруженных орбитах увеличивает риск столкновений и образования космического мусора, способного сделать отдельные орбитальные пояса непригодными для использования. Даже обломки размером более одного сантиметра способны вызывать катастрофические повреждения. Рост плотности орбитального трафика повышает вероятность эффекта Кесслера: цепной реакции столкновений, делающей целые орбитальные зоны непригодными для эксплуатации. Это создаёт угрозу не только коммерческим проектам, но и научным миссиям, метеонаблюдениям и системам связи. Экономика. Наконец, под сомнение ставится и экономическая целесообразность. Стоимость электроэнергии в космосе при учёте запусков, обслуживания и резервирования сопоставима с наземной. Также нет уверенности в сохранении экспоненциального роста потребностей ИИ в вычислительных мощностях к моменту, когда крупные космические ЦОД теоретически могут быть реализованы. Исследователи и астрономы сходятся во мнении, что без прорывов в охлаждении, радиационной защите и управлении орбитальной средой космические дата-центры остаются скорее амбициозным концептом, чем реальной альтернативой наземной инфраструктуре ЦОД. Zephyr Fusion предлагает комплектовать космические ЦОД термоядерными реакторами Поддерживаемый Y Combinator стартап Zephyr Fusion представил концепцию компактных термоядерных электростанций на орбите, рассчитанных на мегаваттные нагрузки будущих космических дата-центров. Проект нацелен на решение ключевой проблемы орбитальных вычислений — дефицита стабильного электроснабжения. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="300" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original-600x300.png" alt="" class="wp-image-601791" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original-600x300.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original-400x200.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original-768x384.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original-250x125.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Zephyr_Fusion_-_Y_Combinator.original.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> В основе идеи — использование вакуума космоса и магнитной дипольной конфигурации для формирования больших плазменных объёмов без массивной инфраструктуры. Разработчики утверждают, что такой подход позволяет создавать «вывернутые» термоядерные реакторы с меньшей массой и стоимостью по сравнению с наземными установками. Zephyr Fusion позиционирует термоядерный синтез как альтернативу солнечной энергетике, которая плохо масштабируется для удовлетворения потребностей энергоёмких орбитальных ЦОД. По оценке инженеров, падение стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту сделает возможным создание в космосе компактных реакторов. Проект остаётся концептуальным и ориентированным на долгосрочную перспективу, но отражает растущий интерес к орбитальным дата-центрам как потенциальному способу масштабирования ИИ-вычислений вне ограничений земных энергосетей. The post ЦОД на орбите, в пещерах и не только: от идей стартапов до амбиций корпораций – итоги 4 кв. 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Силовое оборудование для ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года
зерноориентированная электротехническая сталь
Энергопотребление сектора ЦОД растёт беспрецедентными темпами. По прогнозу BloombergNEF, в 2035 году показатель достигнет 106 ГВт (против 40 ГВт сегодня). Если сейчас мощность лишь около 10% эксплуатируемых дата-центров превышает 50 МВт, то большинство проектов, находящихся в разработке, ориентированы на 100+ МВт. Часть даже выходит на гигаваттный уровень. При этом коэффициент загрузки ЦОД, как ожидается, за […] The post Силовое оборудование для ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Энергопотребление сектора ЦОД растёт беспрецедентными темпами. По прогнозу BloombergNEF, в 2035 году показатель достигнет 106 ГВт (против 40 ГВт сегодня). Если сейчас мощность лишь около 10% эксплуатируемых дата-центров превышает 50 МВт, то большинство проектов, находящихся в разработке, ориентированы на 100+ МВт. Часть даже выходит на гигаваттный уровень. При этом коэффициент загрузки ЦОД, как ожидается, за десятилетие вырастет с 59% до 69%. Это радикально меняет требования к системам электроснабжения дата-центров. Проектировщики ЦОД все чаще берут на вооружение нетривиальные подходы и инновационные технологии при создании силовой инфраструктуры, принимая во внимание ряд сопутствующих факторов: повышение плотности IT-оборудования в стойках и укрупнение дата-центров; растущее давление со стороны регулирующих органов; расширение очередей на техприсоединение; рост цен на электроэнергию вследствие перегрузки электросетей и дефицита генерирующих мощностей. Как именно решается проблема? Этому посвящен квартальный дайджест, охватывающий инициативы интернет-корпораций, исследовательских центров и производителей силового оборудования. NVIDIA: профили энергопотребления и архитектура 800 VDC повысят эффективность ИИ-ЦОД NVIDIA представила 2 взаимодополняющих инструмента для масштабирования ИИ-дата-центров в условиях дефицита генерирующих мощностей. Речь о профилях энергопотребления ЦОД с GPU-ускорителями Blackwell и дорожной карте перехода сектора к архитектуре электроснабжения 800-вольтовым постоянным током (VDC). Профили энергопотребления автоматически подбирает параметры электропитания, частот и работы отдельных блоков (вычисления, память, NVLink, кэш) под конкретный тип нагрузки. В режиме экономии энергопотребление ЦОД может снижаться на 15% при сохранении 97%+ производительности. При этом суммарная пропускная способность площадки может вырасти на 13% за счёт высвобождения мощности. В режиме Max-P, напротив, можно получить 2–3% прироста производительности при том же энергобюджете. Параллельно NVIDIA готовит инфраструктурную базу под стойки мощностью до 1 МВт. Традиционные схемы электроснабжения переменным током с напряжением 415/480 В становятся неэффективными при нагрузке в сотни киловатт на стойку. Переход на 800 VDC должен решить эту проблему. Перспективная архитектура снижает потери, радикально уменьшает количество необходимой меди и упрощает силовые цепи, а также облегчает интеграцию накопителей энергии для сглаживания пиковых ИИ-нагрузок. К экосистеме NVIDIA уже присоединились 20+ компаний, включая ABB, Siemens, Vertiv, HPE, Foxconn и Oracle Cloud. Ключевую роль в переходе играют силовые полупроводники на SiC (карбид кремния) и GaN (нитрид галлия), без которых работа на высоких напряжениях невозможна. Стандартизацию архитектуры и компонентов координирует Open Compute Project (OCP) при активном участии NVIDIA и ведущих производителей оборудования. Исследование: «мозгоподобные» ИИ-архитектуры сократят энергопотребление ЦОД Исследователи из Университета им. Джонса Хопкинса (США) заявили, что переход к архитектурам ИИ, вдохновлённым биологией, снизит энергозатраты на обучение систем уровня ChatGPT. По их мнению, именно архитектура, а не объём данных, используемых при обучении, может быть ключом к эффективности. Команда сравнила 3 распространённых класса архитектур: трансформер-модели; полносвязные нейросети; свёрточные нейронные сети (CNN). Исследователи создали десятки модифицированных необученных моделей и сравнили их реакции на изображения с активностью мозга людей и приматов. Увеличение числа нейронов в трансформер- и полносвязных моделях почти не дало эффекта. Зато изменения в архитектуре CNN позволили получить паттерны активности, приближенные к биологическим. Ключевой вывод: необученные CNN с правильной архитектурой конкурируют с традиционными ИИ-системами, которые обычно обучаются на миллионах или миллиардах изображений. Следовательно, роль архитектуры важнее, чем считалось ранее. Следующий этап — разработка биологически вдохновлённых алгоритмов, которые лягут в основу нового подхода к глубокому обучению. MIT запускает Data Center Power Forum для решения энергетических проблем ЦОД Исследовательская организация MIT Energy Initiative (MITEI) при Массачусетском технологическом институте (MIT) объявила о запуске нового отраслевого форума и исследовательского консорциума Data Center Power Forum. Цель – поиск решений энергетических проблем ЦОД. Форум объединит исследователей MIT и экспертов компаний-участников для совместной работы по ключевым направлениям: энергоснабжение ЦОД и нагрузка на электросети; качество и устойчивость электропитания; инфраструктура и размещение дата-центров; рынки электроэнергии и политика регулирующих органов; снижение углеродного следа. Через Data Center Power Forum организация MITEI будет финансировать прикладные исследования, включая проекты в следующих сферах: расширение и оптимизация электросетей; интеграция низкоуглеродных источников энергии; электрогенерация и системы хранения рядом с ЦОД; энергоэффективные процессоры и силовая электроника; оптимизация графиков работы дата-центров. Ford наладит поставки BESS-накопителей в дата-центры Ford Motor Company объявила о запуске нового направления по производству батарейных систем накопления энергии (Battery Energy Storage Systems; BESS), ориентированного на рынок дата-центров. Цель – использование недозагруженных мощностей по производству батарей для электромобилей. Планируется задействовать производственные площадки в Глендейле, штат Кентукки, и Маршалле, штат Мичиган (США). Начало поставок намечено на 2027 год. Инвестиции в проект за 2 года превысят $2 млрд. Планируемый объём – не менее 20 ГВт*ч BESS в год к концу 2027 года. В Ford считают дата-центры ключевым потребителем BESS, учитывая рост спроса на альтернативы ДГУ, требования к гибкости энергоснабжения и интеграцию многих ЦОД с ВИЭ. Компания последовала примеру многих автопроизводителей, вышедших на рынок стационарных накопителей энергии. Аналогичные решения уже развивают Tesla, Mercedes-Benz Energy и General Motors. Chindata демонстрирует интегрированную систему электропитания и охлаждения для ИИ-ЦОД Китайский оператор ЦОД Chindata анонсировал платформу электропитания и охлаждения AI Data Center Total Solution Next, рассчитанную на высокоплотные ИИ-кластеры и масштабирование до кампусов гигаваттного уровня. Архитектура ориентирована на сценарий постоянного роста плотности GPU-кластеров. В ее основу легли 6 принципов: производительность, гибкость, энергоэффективность, модульность, масштабируемость и интеллектуальное управление. Ключевые элементы: Силовой компонент архитектуры, получивший название X-Power, поддерживает нагрузку до 150 кВт на стойку, использование постоянного тока напряжением 800 В и многоуровневое накопление электроэнергии. Подсистема X-Cooling охватывает воздушные, жидкостные и гибридные схемы охлаждения, рассчитана на плотность до 200 кВт на стойку и использует динамическую оптимизацию энергопотребления. Платформа X-Monitoring используется для мониторинга, раннего выявления отказов и оптимизации энергозатрат. Параллельно Chindata совместно с Meituan, HEC Group и Delta Electronics разрабатывает интеллектуальную систему электропитания постоянного тока на базе твердотельных трансформаторов. Решение будет внедрено на одном из северокитайских кампусов компании. Google строит ЦОД на ископаемом топливе с околонулевыми выбросами Корпорация Google планирует запитать новый дата-центр в штате Иллинойс (США) от газовой электростанции, при этом почти полностью нейтрализовав выбросы CO₂ за счёт технологии улавливания и хранения углерода (Carbon Capture and Storage; CCS). Для этого компания будет закупать электричество со строящейся электростанции на 400 МВт с подземным углеродохранилищем. Google реализует проект совместно с Broadwing Energy. Заявлено улавливание 90% выбросов CO₂ с последующей закачкой под землю в глубокий солёный водоносный горизонт Mount Simon Sandstone. Это одна из крупнейших формаций такого типа в США. Принципы работы технологии CCS в рамках проекта: CO₂ улавливается на электростанции после сжигания газа; полученная двуокись углерода транспортируется по трубопроводу; затем она закачивается на глубину более 800 м, где находится в сверхкритическом состоянии; газ удерживается под слоем плотной породы (Eau Claire shale), предотвращающей утечки. Mount Simon охватывает значительную часть Иллинойса и соседних штатов. Оценочная ёмкость формации — до 109 гигатонн CO₂, что кратно превышает годовые выбросы в США (~4,9 гигатонны в 2024 году). Шведы из Blykalla получили $50 млн на разработку ММР для дата-центров Шведский стартап Blykalla, разрабатывающий малые модульные реакторы (ММР), получил инвестиции в размере $50 млн. Средства направят на ускорение разработки свинцово-охлаждаемого ММР для удовлетворения растущего спроса со стороны дата-центров. Капитал в стартап вложили Oklo, Norrsken Launcher и Armada Investment AG. <img loading="lazy" decoding="async" width="506" height="450" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-19_135029.original1-506x450.png" alt="" class="wp-image-601742" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-19_135029.original1-506x450.png 506w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-19_135029.original1-337x300.png 337w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-19_135029.original1-169x150.png 169w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-19_135029.original1.png 553w" sizes="auto, (max-width: 506px) 100vw, 506px" /> Blykalla планирует использовать инвестиции для масштабирования испытаний на тестовой площадке рядом с АЭС Oskarshamn, проектирования первых реакторных установок, а также подготовки к коммерциализации и согласований с регуляторами. Компания разрабатывает модульный реактор Sealer-55 мощностью 55 МВт, рассчитанный как на подключение к центральной электросети, так и на локальное теплоснабжение. Mitsui инвестирует в геотермальный стартап Fervo Energy с прицелом на ЦОД Японская Mitsui & Co. объявила об инвестициях в американский стартап Fervo Energy, разрабатывающий решения на базе технологии усовершенствованной геотермальной энергетики (Enhanced Geothermal Systems; EGS). Решения Fervo предполагают закачку воды в глубинные породы, где жидкость нагревается. Затем она возвращается на поверхность в виде пара и горячей воды, пригодных для выработки электроэнергии. В отличие от классических ГЭС, системы класса EGS позволяют строить электростанции в регионах без естественных горячих источников. Поэтому стартап рассматривает EGS как оптимальный вариант для дата-центров. Точный объём инвестиций не озвучен. Известно, что речь о нескольких сотнях миллионов иен. Mitsui также поддержит Fervo на мировом рынке и будет продвигать решения партнера среди корпоративных потребителей. Рассматривается развитие геотермальных проектов в Японии и других странах. Fervo с 2023 года эксплуатирует демонстрационную установку мощностью 3,5 МВт в Неваде (США), поставляя электроэнергию в ЦОД Google. В 2026 году компания планирует ввести в эксплуатацию объект мощностью 100 МВт в Юте. Pioneer Power представила мобильную гибридную систему электропитания ЦОД Американская Pioneer Power Solutions вывела на рынок гибридную газовую мобильную систему электропитания PRYMUS, ориентированную на дата-центры, включая модульные и контейнерные ЦОД, а также площадки для тестирования ИИ-оборудования. Вендор предлагает клиентам модули мощностью 1-10 МВт. Ввод в эксплуатацию занимает полгода, что существенно быстрее традиционного подключения к сетевой инфраструктуре. PRYMUS использует многотопливную генерацию, поддерживая возобновляемый природный газ (биометан), сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), возобновляемый сжиженный нефтяной газ, дизель и биодизель. Установка интегрируется с мобильными BESS-системами (mBESS) и продвинутыми системами управления инфраструктурой ЦОД. Vertiv ставит на локальное электроснабжение ЦОД: газовые чиллеры и партнёрство с Caterpillar Компания Vertiv предложила корпоративным клиентам наращивать IT-мощности без долгого ожидания расширения электросетей, делая ставку на чиллеры на природном газе. Газовый чиллер использует стандартный парокомпрессионный цикл, но компрессор приводится в движение газовым двигателем, а не электромотором. В версии с воздушным охлаждением система поддерживает двухтопливный режим, позволяя переключаться между газом и электричеством в зависимости от условий. Ключевое отличие от электрических чиллеров — возможность генерировать электричество локально, избавляясь от зависимости от центральной электросети. Vertiv подчёркивает, что такие системы не конкурируют с электрическими, а работают с ними в паре в рамках гибридной архитектуры, оптимизируя PUE и снижая нагрузку на сеть в пиковые периоды. Такой подход обеспечивает снижение сетевых потерь, возможность рекуперации тепла и использования систем контроля выбросов для уменьшения количества NOx и CO2, попадающих в атмосферу. Вендор также объявил о стратегическом сотрудничестве с Caterpillar, нацеленном на поставку модульных инфраструктурных систем для дата-центров с фокусом на ИИ-нагрузки. Партнеры планируют объединить ассортимент систем электропитания и охлаждения Vertiv с газовыми турбинами и поршневыми двигателями Caterpillar и Solar Turbines. Операторы ЦОД получат: ускоренный ввод новых мощностей за счёт модульных эталонных архитектур; снижение PUE благодаря сквозной оптимизации электропитания, охлаждения и управления нагрузкой; предсказуемость и масштабируемость; глобальную сервисную поддержку в разрезе всего жизненного цикла. В Deep Atomic предложили разместить ядерный ИИ-дата-центр на базе Idaho National Lab Разработчик ММР Deep Atomic подал заявку в Минэнерго США на создание первого в стране ИИ-дата-центра с энергоснабжением от малого модульного реактора. ЦОД должен разместиться на территории лаборатории INL (Idaho National Laboratory). Заявлено применение реактора MK60, который обеспечивает 60 МВт электромощности, 60 МВт мощности охлаждения, а также 200 МВт тепловой энергии. Это водо-водяной ММР, изначально спроектированный под нужды ИИ-ЦОД. Помимо «мирного атома», тестовый дата-центр сможет использовать сетевую электроэнергию, геотермальные и солнечные источники. Проект реализуется консорциумом, в который также входят Parker Tide, Clayco, Gleeds, Paragon Energy Solutions, EvapCo Dry Cooling, Bedrock Labs, Azimuth Renewables, Future-Tech и MoonliteAI. Rolls-Royce и AVK углубили партнерство в сфере энергоснабжения дата-центров в Европе Британская AVK и подразделение Rolls-Royce Power Systems заключили пятилетнее соглашение о загрузке производственных мощностей, углубив долгосрочное партнёрство в сегменте энергоснабжения дата-центров и критической инфраструктуры. Сделка формализует и расширяет сотрудничество сторон в сегменте дизельных и газовых генераторных установок MTU Series 4000, обеспечивая AVK гарантированные производственные слоты, а Rolls-Royce — обязательства по поставкам. Цель — повысить предсказуемость цепочки поставок на фоне быстрого роста европейского рынка ЦОД. Rolls-Royce активно расширяет линейку газовых решений, дополняя ими свой ассортимент, состоящий преимущественно из ДГУ, и готовясь к росту спроса на альтернативные виды топлива и гибридные энергетические схемы со стороны сектора ЦОД. ABB расширяет ассортимент решений для ИИ-ЦОД: от электропитания до стабилизации сети Компания ABB усиливает позиции в сегменте ИИ-ориентированных дата-центров, одновременно решая две ключевые задачи отрасли: масштабируемое электроснабжение кампусов и обеспечение устойчивости энергосистем при резком росте ИИ-нагрузки. Для этого вендор стал партнёром технологической компании VoltaGrid, специализирующаяся на продвинутых микросетях (Microgrids), которые обеспечивают масштабируемое электроснабжение дата-центров. ABB будет поставлять партнеру синхронные компенсаторы с маховиками и модули eHouse (контейнерные силовые блоки для распределения, автоматизации и управления энергоснабжением), которые будут работать совместно с газовыми генераторами VoltaGrid, обеспечивая локальное электроснабжение ЦОД. Skeleton открыла фабрику суперконденсаторов в Германии и нацелилась на ИИ-дата-центры Эстонская Skeleton Technologies ввела в эксплуатацию завод SuperFactory стоимостью €220 млн в Маркранштедте, недалеко от Лейпцига (Германия). Завод ориентирован на выпуск суперконденсаторов на основе изогнутого графена для ИИ-дата-центров. Литий, кобальт и другие дефицитные или пожароопасные материалы не используются. В компании называют этот сегмент самым быстрорастущим, отмечая, что суперконденсаторы реагируют на скачки нагрузки менее чем за миллисекунду и сглаживают резкие колебания потребления GPU-кластеров. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="280" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-600x280.png" alt="" class="wp-image-601749" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-600x280.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-400x187.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-768x358.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-1536x717.png 1536w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original-250x117.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Skeleton-Graphene-Supercapacitors.original.png 2042w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Завод стал частью полностью европейской производственной цепочки Skeleton. Заявленная мощность — до 12 млн ячеек в год. Вендор уже поставляет продукты американским операторам гипермасштабных ЦОД, а также развертывает их в европейских энергосетях совместно с Siemens, Hitachi Energy и GE. Skeleton основана в 2009 году в Тарту. Среди инвесторов — Siemens Financial Services, Marubeni, EIT InnoEnergy. Ранее компания открыла производство SuperBattery в Финляндии и лицензировала ряд технологий немецким автопроизводителям. Amperesand привлекла $80 млн на твердотельные трансформаторы для ИИ-ЦОД <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="435" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original-600x435.png" alt="" class="wp-image-601750" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original-600x435.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original-400x290.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original-768x557.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original-207x150.png 207w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-11-24_084647.original.png 795w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Сингапурская Amperesand привлекла инвестиции размером $80 млн. В число инвесторов вошли Walden Catalyst Ventures и Temasek. Средства направят на развитие платформы твердотельных трансформаторов среднего напряжения Medium Voltage Solid-State Transformer (MV SST), которые, по словам представителей компании, обеспечат качественный скачок по плотности мощности, эффективности и масштабируемости для нужд ИИ-дата-центров. Ключевые планы Amperesand: развёртывание оборудования мощностью 30 МВт в 2026 году; фокус на гипермасштабных и ИИ-ЦОД; расширение инженерных и производственных мощностей в США и Сингапуре. Amperesand была основана выходцами из Наньянского технологического университета в 2023 году через венчурную программу Xora Innovation. В 2024 году завершились испытания второго поколения системы MV SST. В феврале 2024 года стартап привлёк $12,5 млн. X-energy получил $700 млн на развитие ММР при поддержке Amazon Американский стартап X-energy, разрабатывающий ММР для ЦОД, привлек инвестиции в размере $700 млн. Среди инвесторов — Jane Street, ARK Invest, Point72, Reaves, XTX Ventures, а также действующие акционеры. Amazon остаётся одним из ключевых стратегических партнёров компании. Привлечённые средства направят на: развитие цепочки поставок; развёртывание реактора Xe-100; выполнение заказов (в совокупности требуется развернуть установленные мощности свыше 11 ГВт). X-energy разрабатывает Xe-100 — высокотемпературный газоохлаждаемый ММР с активной зоной в виде свободнолежащих шариков. Один модуль выдаёт 80 МВт электрической и 200 МВт тепловой мощности. Топливо — шаровые элементы с TRISO-частицами, рассчитанные на повышенную безопасность и стабильную генерацию. Amazon не только ранее инвестировала в X-energy, но и получила опцион на развертывание более 5 ГВт Xe-100 в США к 2039 году, рассматривая ММР как источник круглосуточной безуглеродной электроэнергии для своих дата-центров. ZincFive представила NiZn-батарейный шкаф для систем ИБП и привлекла $30 млн Компания ZincFive выпустила никель-цинковый (NiZn) батарейный шкаф BC 2 AI для систем ИБП дата-центров с динамическими ИИ-нагрузками. BC 2 AI рассчитан на эксплуатацию в средах со скачками энергопотребления из-за GPU-кластеров (до 15× за миллисекунды). Это режим, с которым традиционные ИБП справляются не всегда. Ключевые характеристики: NiZn-батареи 90 А*ч, рассчитанные на интенсивные циклы разряда; мощность — 280–325 киловатт-пик; максимальный ток разряда — 800 A; двухрежимная работа: ИИ-нагрузки + аварийное электропитание; отсутствие риска теплового разгона. <img loading="lazy" decoding="async" width="201" height="450" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/zincfive_BC_2_AI.original-201x450.png" alt="" class="wp-image-601753" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/zincfive_BC_2_AI.original-201x450.png 201w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/zincfive_BC_2_AI.original-134x300.png 134w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/zincfive_BC_2_AI.original-67x150.png 67w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/zincfive_BC_2_AI.original.png 512w" sizes="auto, (max-width: 201px) 100vw, 201px" /> ZincFive подчёркивает преимущества NiZn перед литий-ионными батареями: компактность, минимальное обслуживание и повышенную пожаробезопасность. Компания напоминает, что инциденты с Li-ion уже приводили к серьёзным авариям в дата-центрах, включая крупный сбой Kakao Talk в 2022 году. Exowatt получила $50 млн на масштабирование производства термобатарей для ИИ-ЦОД Компания Exowatt, разрабатывающая системы долгосрочного хранения энергии (LDES) и поддерживаемая Сэмом Альтманом, привлекла $50 млн для расширения производства и внедрений своей системы P3 в сегменте ИИ-дата-центров. Ранее стартап получил еще $90 млн, включая средства от CEO OpenAI. Что предлагает P3: сочетание солнечных батарей и термального хранения энергии; возможность размещения рядом с нагрузкой, снижая потери при передаче электричества и зависимость от центральной сети. Exowatt делает ставку на модульность и быстрое тиражирование успешных решений. Заявленная цель — резкое снижение стоимости электроэнергии для нужд ЦОД при круглосуточной доступности. Nippon Steel начнёт выпуск электротехнической стали для трансформаторов ЦОД в США Японская Nippon Steel планирует организовать производство стали для трансформаторов, используемых в дата-центрах. Производство будет развернуто на предприятии Big River Steel в Оссиоле, штат Арканзас (США), принадлежащем компании U.S. Steel. Японцы приобрели последнюю в июне 2025 года. Речь идёт о выпуске зерноориентированной электротехнической стали — ключевого материала для силовых трансформаторов, понижающих высокое сетевое напряжение до уровней, необходимых для работы ЦОД. Массовое производство планируется начать в 2028 году. Проект предполагает многомиллиардные инвестиции. Nippon Steel занимала 4-е место в мире по объёму выплавки стали в 2024 году. Onsemi представила вертикальные GaN-чипы для силовой инфраструктуры ИИ-ЦОД Американская Onsemi анонсировала вертикальные транзисторы на нитриде галлия (vGaN), рассчитанные на ИИ-дата-центры. Чипы будут выпускаться на фабрике компании в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк (США). Onsemi уже поставляет образцы устройств на 700 В и 1200 В. Новая технология снижает энергопотери на 50% по сравнению с традиционными кремниевыми решениями. В отличие от классических lateral GaN, vGaN имеет вертикальную 3D-структуру, проводящую ток через подложку. Это позволяет работать с напряжением 1200 В и выше в монолитном кристалле и резко повышать плотность мощности. Почему это важно для ЦОД? Размеры силовых модулей на базе vGaN меньше в 3 раза, чем у существующих GaN-решений. При их внедрении снижается тепловыделение, уменьшая нагрузку на системы охлаждения и улучшая PUE. Технология поддерживает архитектуру 800 VDC. SuperX Digital Power представила силовые архитектуры Panama и Aurora для ИИ-ЦОД Компания SuperX Digital Power (СП SuperX AI Technology и Zhonhen Electric) анонсировала две VDC-архитектуры, ориентированные на ИИ-дата-центры с высокой плотностью GPU. Решения получили названия Panama-800VDC и Aurora-800VDC. Первое заточено под новое строительство, второе — под модернизацию действующих ЦОД. Figure 1. NVIDIA Roadmap and SuperX Digital Power’s Products Figure 2. SuperX 800VDC Product Series Архитектура Panama-800VDC рассчитана на КПД до 98,5%, развёртывание предварительно изготовленных модулей и масштабирование до мегаваттных стоек. Aurora-800VDC позволяет внедрять архитектуру 800 VDC локально: на уровне отдельных стоек или рядов стоек — без реконструкции главных распределительных щитов и остановки ЦОД. Архитектура поддерживает поэтапный апгрейд с ростом мощности от 200 кВт до 1 МВт на стойку. Exxon займется электроснабжением ИИ-ЦОД с помощью природного газа с улавливанием CO₂ ExxonMobil ведет переговоры с технологическими гигантами о снабжении ИИ-дата-центров электроэнергией от газовых электростанций с применением технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Компания рассчитывает улавливать до 90% выбросов CO₂, образующихся при выработке электроэнергии на газовых турбинах. Целевая аудитория — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и другие владельцы гипермасштабных ЦОД. В Exxon акцентируют наличие инфраструктуры, опыта и технологий для улавливания, транспортировки и закачки CO₂ под землю. Siemens и Delta запускают модульные энергосистемы для дата-центров Siemens Smart Infrastructure и тайваньская Delta Electronics будут совместно поставлять модульные системы электроснабжения ЦОД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения компании будут поставлять контейнерные модули, заранее собранные и протестированные на заводе. Архитектура рассчитана на формат plug-and-play, что, по оценке партнёров, позволяет: увеличить скорость ввода в эксплуатацию на 50%; снизить CAPEX до 20%; уменьшить углеродный след до 27% за счёт оптимизации компоновки и меньшего объёма бетона. Siemens отвечает за проектирование, интеллектуальную электроинфраструктуру и BIM-модели, Delta — за ИБП, батареи и системы терморегулирования. The post Силовое оборудование для ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Мониторинг и управление инфраструктурой ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года
FNT Infrastructure Health & Monitoring
Инструменты мониторинга и управления инфраструктурой дата-центров стремительно эволюционируют, обеспечивая все более высокие уровни надёжности, эффективности и масштабируемости. «Цифровые двойники», предиктивная аналитика, ИИ-оптимизация энергопотребления и робототехника прямо сейчас меняют подходы к эксплуатации ЦОД. Свежие анонсы NVIDIA и других вендоров показывают, что речь идёт не о точечных улучшениях, а о системном сдвиге. Детали в дайджесте. NVIDIA анонсировала […] The post Мониторинг и управление инфраструктурой ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Инструменты мониторинга и управления инфраструктурой дата-центров стремительно эволюционируют, обеспечивая все более высокие уровни надёжности, эффективности и масштабируемости. «Цифровые двойники», предиктивная аналитика, ИИ-оптимизация энергопотребления и робототехника прямо сейчас меняют подходы к эксплуатации ЦОД. Свежие анонсы NVIDIA и других вендоров показывают, что речь идёт не о точечных улучшениях, а о системном сдвиге. Детали в дайджесте. NVIDIA анонсировала подписочное ПО для мониторинга GPU-кластеров в ЦОД Корпорация NVIDIA разрабатывает программный сервис для мониторинга кластеров графических ускорителей для ИИ-задач, размещаемых в дата-центрах. Внедрение инструмента сулит повышение надёжности, энергоэффективности и срока службы GPU-инфраструктуры. Ключевые факты: ПО устанавливается по инициативе клиента и работает в режиме только чтения. Используется программный агент с открытым исходным кодом (open-source), обеспечивающий прозрачность и возможность аудита. Собранные данные агрегируются в едином дашборде на платформе NVIDIA NGC. Поддерживается анализ тысяч GPU, включенных в распределённую инфраструктуру. ПО не изменяет конфигурации и не влияет на работу ускорителей – NVIDIA подчёркивает отсутствие удалённого управления: в GPU нет аппаратных трекеров, системы экстренного аварийного отключения (kill switch) или бэкдоров. Возможности сервиса: отслеживание потребления электроэнергии, включая кратковременные пики, для оптимизации энергобюджетов; мониторинг загрузки GPU, пропускной способности памяти и состояния межсоединений; выявление локальных перегревов и проблем с воздушным потоком до появления троттлинга; проверка единообразия ПО, драйверов и конфигураций в разрезе всего кластера; обнаружение ошибок и аномалий; предиктивное обнаружение предпосылок для деградации компонентов; генерация отчётов по инвентарю и состоянию GPU. Незадолго до анонса NVIDIA также опубликовала результаты исследования на тему мониторинга GPU с использованием системного фреймворка DCGM (Data Center GPU Manager). Инструмент собирает точную телеметрию (загрузка, температура, энергопотребление, ошибки, состояние межсоединений), позволяет выявлять деградацию и простои, а также интегрируется с Kubernetes, Slurm и сторонними системами мониторинга. В исследовании отмечается, что при масштабировании GPU-кластеров неэффективное использование ресурсов приводит к серьёзным потерям: росту эксплуатационных расходов; дефициту доступных GPU для новых задач; снижению пропускной способности и производительности разработчиков. Исследователи выделили основные типы проблем: аппаратные отказы (редко); увеличение числа исправных, но незадействованных GPU (редко); задачи, которые закрепляются за GPU, но используют их неэффективно (часто); задачи, которые закрепляются за GPU, но фактически не выполняются (умеренно часто). Наиболее распространённые причины: выполнение заточенных под CPU задач на GPU-узлах; некорректная конфигурация задач с акцентом на резервирование (over-provisioning); «зависшие» проекты; задержки из-за загрузки контейнеров и данных. В качестве решения предлагается комбинация сбора телеметрии через DCGM, сопоставление загрузки GPU с параметрами заданий и введение показателя потерь из-за простоя ускорителей. В ходе исследования мониторинг был доведён до уровня конкретных пользователей и задач, после чего были внедрены меры автоматизированной оптимизации, включая: завершение длительно простаивающих заданий; выявление ошибочных конфигураций; удаление некорректных задач из очереди. В результате в тестовой среде объем неэффективно используемых ресурсов сократился с 5,5% до 1%, обеспечив позитивный экономический эффект. FNT Software и Paessler разработали новое решение для мониторинга инфраструктуры ЦОД Софтверная компания FNT Software расширила функционал фирменной программной платформы для управления инфраструктурой ЦОД (Data Center Infrastructure Management; DCIM), известной как FNT Command. Состоялся релиз нового модуля FNT Infrastructure Health & Monitoring. Он был разработан в партнёрстве с компанией Paessler, которая ранее вывела на рынок собственную систему мониторинга инфраструктуры дата-центров Paessler PRTG. <img loading="lazy" decoding="async" width="512" height="277" data-id="601659" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_3.original.png" alt="" class="wp-image-601659" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_3.original.png 512w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_3.original-400x216.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_3.original-250x135.png 250w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" /> <img loading="lazy" decoding="async" width="512" height="331" data-id="601660" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_1.original.png" alt="" class="wp-image-601660" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_1.original.png 512w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_1.original-400x259.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/FNT_1.original-232x150.png 232w" sizes="auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px" /> Новое решение объединяет инструменты для организации документооборота, мониторинга и управления жизненным циклом инфраструктуры в рамках единой платформы. Разработчики интегрировали механизм создания «цифровых двойников» (digital twin) ЦОД с мониторингом инфраструктуры в реальном времени. Ключевые возможности: мониторинг CPU, сетевой активности, хранилищ, температуры, влажности и энергопотребления; контроль электропитания — суммарно и по каждому разъёму; анализ загрузки и пропускной способности; раннее выявление инфраструктурных рисков; историческая аналитика и определение трендов. автоматическое выявление расхождений между документацией и фактическим состоянием; постепенное повышение точности «цифрового двойника» для целей аудита, обеспечения соответствия требованиям и управления жизненным циклом. Продукт соответствует требованиям стандартов ISO 2700x, KRITIS, NIS2, DORA. Заявляется, что его внедрение будет способствовать снижению энергозатрат, повышению киберустойчивости и надёжности инфраструктуры в целом. AMI DCM интегрировала свое DCIM-решение с продуктами Cupola360 и NetZoom Софтверная компания AMI DCM укрепляет позиции на мировом рынке DCIM-решения, интегрируя свой фирменный продукт с программными пакетами конкурентов для восполнения пробелов в функционале. Вендор объявил сразу о двух партнерствах в этой сфере. Компания начала сотрудничать с поставщиками эксплуатационного софта для дата-центров NetZoom и Cupola360 (дочерняя структура ASPEED Technology). Интеграция NetZoom Enterprise с AMI DCM Компания NetZoom интегрировала с AMI DCM свой продукт NetZoom Enterprise, создав вендоронезависимое DCIM-решение со следующими возможностями: доступ к единой платформе для моделирования, мониторинга и управления инфраструктурой ЦОД; оценка энергопотребления в режиме реального времени; контроль помещений, стоек, силовых цепей и сетевых подключений; поддержка безагентного обнаружения (agentless discovery), оповещений и мобильного доступа. Ранее пользователям NetZoom Enterprise был доступен только следующий функционал: визуализация инфраструктуры на базе Microsoft Visio; облачная библиотека с сотнями тысяч моделей оборудования; управление жизненным циклом; повышение уровня загрузки ресурсов; упрощение обновления и модернизации инфраструктуры. Интеграция с AMI DCM добавила: мониторинг энергопотребления в реальном времени; выявление рисков, связанных с электропитанием; раннее обнаружение проблем (до появления рисков для SLA); управленческую аналитику для принятия решений на уровне руководства. Объединение инструментов AMI DCM и Cupola360 Компания Cupola360 объявила о стратегическом партнёрстве с AMI с целью создания новой модели управления дата-центрами на основе «виртуально-физической интеграции». Решение объединяет платформу AMI Data Center Manager (DCM) с платформой Reality Remote Management (RRM), ключевой особенностью которой выступает 360-градусная визуализация инфраструктуры (в основе – панорамные камеры без «слепых зон» для обнаружения аномалий, движения персонала и инцидентов). Партнеры обещают клиентам: интеграцию аппаратного мониторинга с визуальным контролем физической инфраструктуры для эксплуатации оборудования с учётом реального физического состояния ЦОД; единый интерфейс (single pane of glass) для просмотра: данных о состоянии серверов; информации об энергопотреблении и тепловых параметрах; панорамного видео из машзалов; уведомлений о наступлении критических событий, сигналов тревоги и отчётов; мониторинг от уровня отдельной платы и стойки до всего ЦОД; поддержку гетерогенных и мультивендорных инфраструктур, включая GPU-кластеры. Ожидаемые результаты интеграции продуктов: сокращение физических обходов и эксплуатационных расходов; повышение точности обнаружения аномалий; рост уровня безопасности и предотвращение несанкционированного доступа; переход от реактивного обслуживания к предиктивному; оптимизация энергопотребления и охлаждения. Колибри-ЦОД – инструмент управления распределённой IT-инфраструктурой, созданный в РФ Российский системный интегратор ICL Services вывел на рынок систему управления конфигурациями и автоматизации процессов корпоративной IT-инфраструктуры, охватывающую периферийные (edge) вычислительные узлы и стандартные дата-центры. Продукт получил название «Колибри-ЦОД». Ключевые особенности и функции: управление инфраструктурой любого масштаба — от десятков серверов до крупных ЦОД; поддержка распределённых сред, охватывающих корпоративные серверы, виртуальные машины и периферийные устройства; ориентация на задачи импортозамещения и технологической независимости; автоматизация обслуживания серверов, рабочих станций и ВМ; развёртывание ПО, обновлений и сложный патчинг; управление конфигурациями и автоматическое устранение инцидентов; быстрое восстановление устройств за счёт автоматического развёртывания образов ОС; снижение влияния человеческого фактора и повышение уровня кибербезопасности; стабильная работа даже при росте нагрузки и числа узлов. По заявлениям разработчиков, «Колибри-ЦОД» может стать базовым инструментом управления современной IT-инфраструктурой самых разных компаний — от ритейла и логистики до промышленности и корпоративных ЦОД. Российская система мониторинга ЦОД Datcheck получила ИИ-модули предиктивного анализа <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="336" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512-600x336.png" alt="" class="wp-image-601661" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512-600x336.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512-400x224.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512-768x430.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512-250x140.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/12/datark0512.png 800w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Компания «Датарк» совместно с научной командой Уральского федерального университета (УрФУ) завершила разработку ИИ-модулей для системы мониторинга ЦОД Datcheck. Новые компоненты используют машинное обучение и нейросети для прогнозирования отказов инженерной инфраструктуры. Ключевые возможности: прогнозирование сбоев и аварий за 6–10 суток до их возникновения; переход от реактивного мониторинга к проактивному управлению рисками; снижение вероятности простоев и финансовых потерь. Datcheck — это программно-аппаратный комплекс для: сбора, хранения и анализа данных о вычислительной среде и инженерных системах ЦОД; мониторинга оборудования разных производителей; раннего оповещения об аварийных ситуациях. Поддерживаемые протоколы и оборудование: промышленные протоколы: OPC UA/DA/HDA, Modbus RTU/TCP, BACnet, Profinet, Omron FINS, Mitsubishi SLMP, IEC 61850, IEC 60870-5-104; сетевые протоколы: SNMP, MQTT, HTTP, JSON, Syslog; оборудование: промышленные ПК на Linux, ПЛК-120, модули ввода-вывода МВ210, МУ210, КИП и интерфейсные преобразователи российского производства. Обновлённая версия Datcheck находится на финальной стадии закрытого тестирования. По заявлениям разработчиков, ИИ-модули были внедрены, поскольку классического мониторинга инфраструктуры уже недостаточно. Текущий приоритет — предотвращение аварий, а не фиксирование их постфактум. SoftBank и Yaskawa готовят роботов с ИИ для обслуживания инфраструктуры дата-центров Японский оператор телекоммуникационной инфраструктуры SoftBank и производитель промышленной робототехники Yaskawa Electric объявили о партнёрстве в рамках проекта по разработке роботов, способных одновременно выполнять несколько задач. Компании подписали меморандум о взаимопонимании (MoU). Ключевые детали проекта: интеграция экспертизы Yaskawa в области промышленной робототехники и инициативы AI-RAN от SoftBank (концепция «радиодоступа, усиленного ИИ», где радиосеть / RAN и вычисления для ИИ запускаются на одной общей вычислительной платформе); использование ИИ на базе архитектуры MEC или Multi-access Edge Computing (архитектура вычислений, при которой обработка данных и выполнение приложений переносятся как можно ближе к источнику данных и пользователю), что ускоряет анализ разнородных данных и позволяет принимать решения без задержек, характерных для облака; акцент на многофункциональных роботах, а не на выполнении одной изолированной задачи; интеграция с системами управления зданиями (Building Management System; BMS). Помимо развертывания в ЦОД, потенциальные сценарии применения охватывают офисные здания, больницы и учебные учреждения, торговые центры и общественные пространства с высокой плотностью людей. Такие среды требуют гибкого принятия решений и работы с непредсказуемыми ситуациями, что ранее сдерживало автоматизацию. Проект призван компенсировать дефицит рабочей силы в Японии на фоне старения населения и снижения рождаемости. Решение Data Center Autopilot от BluWave-ai снизит нагрузку ЦОД на электросети Компания BluWave-ai анонсировала облачное SaaS-решение Data Center Autopilot для оптимизации энергопотребления дата-центров и их интеграции с локальными электросетями. Продукт войдет в линейку Smart Grid Optimizer. Он ориентирован на колокейшн-провайдеров и операторов гипермасштабных ЦОД. Ключевые возможности продукта: превращает ЦОД из пассивных потребителей электроэнергии в активных партнёров энергосети; помогает управлять нагрузкой и избегать нарушений SLA; сокращает энергопотребление при эксплуатации инфраструктуры ЦОД. Ключевая технология – запатентованная ИИ-платформа, анализирующая текущую стоимость электроэнергии, размер «углеродного следа», нагрузку на электросеть. Система может автоматически ограничивать и приостанавливать энергопотребление или переносить некритичные нагрузки (обучение ИИ, пакетные вычисления и др.) на периоды с повышенной долей электричества из возобновляемых источников (ВИЭ) в энергобалансе. IOTech представила сервис мониторинга сигналов тревоги для периферийных ЦОД <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-bvjwpfjbsdk" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/BVjwPFjBsDk?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/BVjwPFjBsDk?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Компания IOTech Systems анонсировала новый сервис управления сигналами тревоги для периферийных ЦОД и промышленных сред. Продукт предназначен для унификации, нормализации и обработки сигналов о наступлении триггерных событий в реальном времени в гетерогенных распределённых вычислительных инфраструктурах. Заявлен вендор- и технологически нейтральный подход с акцентом на масштабируемость. Ключевые особенности: продукт основан на платформе OPC UA Alarms & Conditions и соответствует стандарту IEC 62682; поддерживаемые источники уведомлений: PLC и OT-устройства, включая решения с поддержкой протоколов BACnet, Modbus; аналитические движки; сторонние системы обработки событий. Сервис может интегрироваться с другими продуктами IOTech Systems, включая IOTech Edge Central и EdgeX Foundry. Функционал охватывает обработку сигналов тревоги в реальном времени, анализ текущих состояний и статистики, аутентификацию персонала и контроль доступа, удаленную работу через Web-интерфейс или REST API. Сообщения о триггерных событиях могут рассылаться через email, SMS, MQTT, Webhooks и Telegram. Engie Refrigeration обновила облачный сервис мониторинга чиллеров CoolCare до версии 4.0 Компания Engie Refrigeration представила обновленное облачное решение для мониторинга и удалённого управления чиллерами и тепловыми насосами CoolCare 4.0. Заявлена поддержка «из коробки» большинства актуальных моделей из ассортимента вендора, включая Quantum Water, Quantum Air и Spectrum Water. Более старые установки могут быть дооснащены специальными модулями для обеспечения совместимости. Функционал сервиса охватывает: мониторинг данных (сбор всех рабочих параметров, статусов и сведений об авариях; визуализация в облаке в реальном времени; автоматические уведомления при отклонениях); удалённый доступ (для заказчиков и подрядчиков; при необходимости возможно подключение службы Engie ExpertSupport для удалённой диагностики и помощи). Сбору подлежат: данные о наработке и режимах работы; показатели энергоэффективности; параметры компрессоров; аварийные и предупредительные сообщения. Передача информации в облако осуществляется непрерывно и автоматически по защищённому каналу. Заявлены поддержка централизованного управления пользователями и группами и многоуровневая система безопасности, соответствующая стандарту IEC 62443, а также продвинутая защита от несанкционированного доступа и утечек данных. EcoStruxure Foresight Operation от Schneider Electric объединит силовые контуры и BMS в ЦОД Компания Schneider Electric анонсировала платформу EcoStruxure Foresight Operation для централизованного управления энергоснабжением, инженерными системами и BMS критически важных зданий, включая дата-центры. Целевая аудитория – колокейшн-провайдеры и владельцы гипермасштабных дата-центров, в случае которых отсутствие централизованного управления всеми подсистемами приводит к: незамеченным перекосам напряжения и повреждению оборудования; неэффективному использованию ВИЭ (например, массивов солнечных батарей); росту пиковых нагрузок на электросеть и штрафов за превышение выделенной мощности; отсутствию координации между командами специалистов по эксплуатации и силовому оборудованию. Ключевые преимущества EcoStruxure Foresight Operation: повышение эксплуатационной эффективности; ускорение ввода в эксплуатацию инженерного оборудования; ИИ-диагностика; ускоренное устранение проблем, связанных с силовым и механическим оборудованием. OmniOn Power представила контроллер Pulsar 200 для управления электропитанием в ЦОД Компания OmniOn Power анонсировала Pulsar 200 — модульную программно-аппаратную платформу для мониторинга и управления системами электропитания постоянного тока (DC), ориентированную на операторов телеком-сетей, дата-центров и промышленных объектов. Доступны интеллектуальное распределение нагрузки и мониторинг состояния аккумуляторов. Пользовательский интерфейс отображается через 5-дюймовый цветной сенсорный экран, предлагая обновляемые в реальном времени дашборды для эксплуатации и обслуживания. Прочие особенности платформы: модульная конструкция с «горячей заменой» компонентов; подключение модулей напрямую или через CAN-шину; поддержка масштабируемых распределенных кластеров, состоящих из географически удаленных элементов; интеллектуальная оптимизация энергопотребления; постоянная связь через двойной Gigabit WAN, Wi-Fi, Bluetooth и 4G/5G (опционально); продвинутые механизмы обеспечения безопасности: соответствие стандартам IEC 62443-4-2 и FIPS 140-3; Secure Boot; аппаратная поддержка шифрования; управление доступом на основе ролей (Role-Based Access Control; RBAC). Опциональный модуль мониторинга агрегирует данные с теплохладотехники, дизель-генераторов, счётчиков и датчиков. Вся информация доступна через единый интерфейс, что снижает число выездов и ускоряет диагностику. Crystal Image Technologies представила 4K-мониторы нового поколения для ЦОД Компания Crystal Image Technologies объявила о запуске следующего поколения монтируемых на стойки 4K-мониторов. Продукт ориентирован на дата-центры, командные пункты и другие критически важные объекты, где требуется высокая плотность отображаемых данных и надёжность при эксплуатации в режиме 24/7/365. Ключевые особенности: разрешение 4K (UHD) для одновременного отображения большего числа потоков данных и сложных интерфейсов; форм-фактор, оптимизированный под ограниченное пространство машзалов; улучшенное тепловое управление; оптимизация конструкции для непрерывной эксплуатации; удобные интерфейсы подключения для быстрой установки и обслуживания; соответствие строгим стандартам надёжности (включая MIL-STD для части продуктовой линейки). Danfoss выпустила панели управления испарителями Cool Ctrl Компания Danfoss выпустила линейку панелей управления испарителями Cool Ctrl, ориентированную на упрощение проектирования, монтажа и пусконаладки промышленных холодильных систем. Решение предназначено для систем на аммиаке, CO₂ и HFC/HCFC. Заявлена поддержка DX- и затопленных (flooded) испарителей. Для дата-центров Cool Ctrl актуален в нишевых сценариях — прежде всего на объектах, где используется промышленная холодильная инфраструктура (CO₂ или аммиак), а также в периферийных ЦОД (edge) и на площадках с нестандартными системами охлаждения, выходящими за рамки классических чиллеров и CRAC/CRAH. Базовая панель может обслуживать до двух испарителей. Расширенные версии рассчитаны на четыре испарителя, оснащены сенсорным экраном и встроенным web-сервером. Заявлена поддержка Modbus RTU/TCP и Ethernet/IP, что упрощает интеграцию с BMS и инженерными системами ЦОД. ASSA ABLOY купила немецкого разработчика решений для мониторинга ЦОД Kentix Группа компаний ASSA ABLOY объявила о приобретении немецкого разработчика и производителя решений для мониторинга и контроля доступа в дата-центрах Kentix GmbH, основанного в 2008 году и базирующегося в Идар-Оберштайне. Выручка вендора за 2024 год составила €8 млн. Показатель стабильно рос на протяжении последних лет. Kentix войдёт в европейское подразделение ASSA ABLOY и усилит направления Digital & Access Solutions. Покупатель ожидает, что технологии немецкой фирмы помогут расширить присутствие в быстрорастущем сегменте дата-центров. Текущий ассортимент продуктов ASSA ABLOY для ЦОД включает: системы контроля доступа (электронные и механические); высокозащищённые двери и замки, включая решения для серверных стоек; услуги по интеграции своих продуктов с BMS/DCIM и системами безопасности. Инженеры РТК-ЦОД поделились опытом в сфере мониторинга инфраструктуры дата-центров Инженеры компании РТК-ЦОД опубликовали принципы комплексного мониторинга инфраструктуры ЦОД для оперативного обнаружения первопричин сбоев. Авторы руководства разделили мониторинг на три уровня: Инженерная инфраструктура (базовый уровень для ЦОД). Температура/влажность, электропитание (ИБП, АВР, генераторы), кондиционеры/чиллеры, давление в фальшполе, СКУД, видеонаблюдение, пожаробезопасность. На этом уровне обычно используются DCIM или SCADA. IT-инфраструктура. Серверное «железо», ОС, виртуализация, сеть. Для сбора метрик компания применяет Zabbix, Prometheus, Grafana. Мониторинг приложений и анализ логов. Поиск узких мест на уровне запросов и компонентов конкретного приложения. Для получения общей картины предлагается использовать «зонтичную» систему, которая собирает сведения из разных источников и помогает автоматизировать ввод инцидентов в ITSM (с заполнением контекста: объект, ответственный, приоритет и т.д.). Отдельно подчёркивается, что эффективность мониторинга упирается в отлаженность процессов и актуальность данных (учёт активов, правила именования, режим обслуживания). Отсутствие проблем в этой сфере позволяет обнаруживать аномалии с учётом сезонности/цикличности, а также выполнять предиктивную аналитику (например, прогноз исчерпания диска и потребности в ресурсах). Ключевой механизм — «модель здоровья»: правила и метрики, которые переводят сырую телеметрию (например, «загрузка CPU на 98%») в приоритизированное оповещение с влиянием на сервис и рекомендациями. Эксперты рекомендовали внедрять соответствующие инструменты поэтапно: сначала инфраструктурный слой, затем приложения, потом аномалии и предиктивная аналитика. В противном случае высок риск получить «кашу из инструментов» и лавину ложных срабатываний. The post Мониторинг и управление инфраструктурой ЦОД: дайджест за 4 квартал 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley
Кампус ЦОД колокейшн-провайдера Equinix в Кремниевой долине, США, представляет собой редкий для отрасли наглядный пример эволюции инфраструктуры – от регионального интернет-хаба до «ИИ-фабрики». В пределах одной площадки можно физически проследить развитие подходов к проектированию и строительству дата-центров более чем за четверть века. ЦОД, спроектированные в конце «девяностых» под задачи, связанные с организацией многочисленных межсоединений и […] The post Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Кампус ЦОД колокейшн-провайдера Equinix в Кремниевой долине, США, представляет собой редкий для отрасли наглядный пример эволюции инфраструктуры – от регионального интернет-хаба до «ИИ-фабрики». В пределах одной площадки можно физически проследить развитие подходов к проектированию и строительству дата-центров более чем за четверть века. ЦОД, спроектированные в конце «девяностых» под задачи, связанные с организацией многочисленных межсоединений и классическими колокейшн-услугами, соседствуют там с современными зданиями, рассчитанными на экстремально высокую плотность мощности IT-оборудования в стойке, жидкостное охлаждение и размещение ИИ-кластеров. Экскурсия по кампусу Equinix Silicon Valley позволяет увидеть, как менялись инженерные приоритеты: от квадратных метров и количества операторов связи, к которым может подключиться арендатор, — к максимально эффективному управлению тепловыми потоками для нужд масштабируемых GPU-вычислений. Кампус Equinix Silicon Valley: рост и консолидация Первый дата-центр Equinix в Кремниевой долине, известный как SV1, был введён в эксплуатацию в 2000 году. В дальнейшем компания последовательно расширяла присутствие на площадке, выкупая прилегающие территории и возводя новые здания. В результате сформировался полноценный кампус, включающий несколько дата-центров. Эти ЦОД связаны общей инфраструктурой, инженерными системами и волоконной сетью. Последним крупным этапом развития стало строительство SV11 — нового объекта, ориентированного прежде всего на размещение ИИ-нагрузок и высокопроизводительных вычислительных кластеров. В отличие от SV1, SV11 изначально проектировался с учётом высоких требований к мощности, охлаждению и плотности оборудования. SV1 — «центр интернета» западного побережья США SV1 получил репутацию «центра интернета» не из-за вычислительных мощностей, но и благодаря беспрецедентной концентрации операторов связи. Более 2 сотен поставщиков телекоммуникационных услуг могут похвастать физическим присутствием своей инфраструктуры в здании. На начало «нулевых» акцент на подобный ассортимент считался принципиально новым подходом: вместо подключения к одному-двум магистральным операторам клиенты получали доступ к десяткам маршрутов прямо внутри одного ЦОД. Такой подход резко упростил организацию межсоединений между облачными провайдерами, контент-платформами, телеком-операторами и корпоративными клиентами. Физическая близость позволяла снижать задержки, упрощать маршрутизацию и ускорять запуск сервисов. Даже сегодня SV1 остаётся ключевой точкой обмена трафиком на западном побережье США. Кабельные колодцы и внутренняя волоконная экосистема Обеспечить доступность инфраструктуры сотен операторов связи невозможно без вдумчивого проектирования и кропотливой прокладки многоуровневой волоконной инфраструктуры. На территории кампуса используется сложная система кабельных колодцев и для ввода оптоволокна (Fiber Pits). В этих подземных узлах сходятся внешние оптоволоконные линии до входа в здания ЦОД. После попадания в здание кабели поступают в защищенные центральные волоконные узлы зданий ЦОД (Fiber Vaults), где происходит первичное распределение линий. Далее кабели направляются через промежуточные распределительные рамы (Intermediate Distribution Frame; IDF) к клиентским зонам отдельных арендаторов. Отдельно реализованы межкорпусные соединения, позволяющие клиентам и операторам быстро организовывать связи между разными зданиями кампуса без выхода за его пределы. Фактически, волоконная инфраструктура кампуса представляет собой самостоятельную экосистему, рассчитанную на непрерывное расширение и перестройку без остановки сервисов. Кабельная архитектура и наследие 25 лет эксплуатации SV1 строился в эпоху, когда доминировали медные соединения, и лишь часть инфраструктуры рассчитывалась на оптоволокно. За прошедшие десятилетия здание неоднократно модернизировалось, но все апгрейды выполнялись в условиях непрерывной работы. Кабельное хозяйство организовано по слоям: нижний уровень — оптические трассы; выше — медные линии; затем — силовые кабели переменного тока; верхний уровень — магистрали операторов связи. Такое разделение необходимо для обслуживания тысяч кабелей разных поколений. При этом SV1 продолжает поддерживать устаревшие сервисы, включая T1 и ISDN-линии, которые через медиаконвертеры интегрированы в современную сеть. Это подчёркивает ключевую особенность архитектуры межсоединений местных ЦОД: они обязаны обеспечивать совместимость между оборудованием из разных технологических эпох. Показательна и эволюция кабельных лотков: изначально использовались 6-дюймовые трассы, затем появились 12-дюймовые, а позже — 24-дюймовые. В некоторых местах даже последних оказалось недостаточно. В результате инженеры начали прокладывать по несколько трасс параллельно. Это непросто, поскольку установка новых лотков в работающем дата-центре требует ресурсоемких процедур и точного планирования. Архитектура SV1 и логика раннего колокейшн При проектировании SV1 ключевым показателем была не мощность, а площадь. В начале «нулевых» колокейшн-провайдеры сдавали свою инфраструктуру в аренду, выполняя расчет стоимости по квадратным метрам, а не по киловаттам. Это объясняет компактные проходы, плотное размещение отдельных клиентских зон и минимальные расстояния между стойками. В то время сервера потребляли значительно меньше электроэнергии и выделяли меньше тепла. Современные требования к плотности мощности просто не закладывались в проект. Тем не менее, SV1 продолжает функционировать, демонстрируя, насколько сложной становится модернизация инфраструктуры, созданной под иные экономические и технические реалии. Физическая безопасность кампуса Equinix использует многоуровневую систему обеспечения физической безопасности. Периметр защищён высокими ограждениями, сложной системой видеонаблюдения и охраной. Для доступа внутрь зданий требуются идентификационные ключ-карты и прохождение биометрической аутентификации. Далее используются шлюзы (Mantrap), где одновременно может быть открыта только одна дверь. Интересной особенностью кампуса является распределение функций: SV10 используется как основной вход и зона обслуживания, а SV11 соединен с ним переходом. Это позволяет сократить инфраструктуру для персонала в самом SV11 и максимально оптимизировать его под серверное оборудование. SV11: дата-центр, спроектированный под искусственный интеллект Здание SV11 отражает современный подход к проектированию дата-центров. Здесь приоритетом стали энергоснабжение, охлаждение и масштабируемость. Здание изначально проектировалось под обслуживание ИИ-нагрузок с помощью высокоплотного IT-оборудования, что заметно отличает его от SV1. Минимизация пространств для людей, упрощённая логистика и концентрация инженерных систем — всё это имеет целью упростить размещение вычислительных кластеров нового поколения. NVIDIA DGX B200 SuperPOD как ядро SV11 В SV11 размещён кластер NVIDIA DGX B200 SuperPOD, состоящий из восьми стоек NVL72. Это ключевой уровень масштабирования в ИИ-экосистеме NVIDIA и платформа, используемая для демонстраций, тестирования и работы с партнёрами. Кластер расположен именно в кампусе Equinix Silicon Valley не случайно. Наличие сотен операторов связи и большого числа компаний-арендаторов на одной площадке позволяет использовать SuperPOD для пилотных проектов / проверок концепции (proof-of-concept) с минимальными задержками и высокой пропускной способностью. Equinix выступает глобальным партнёром NVIDIA по развёртыванию SuperPOD, а этот кластер используется как эталон для последующего «тиражирования». Высокая плотность мощности и жидкостное охлаждение Каждая стойка SuperPOD может потреблять сотни киловатт, а несколько стоек приближаются к мегаваттному уровню. При таких значениях воздушное охлаждение становится неэффективным, поэтому используется жидкостная система. Архитектура охлаждения построена на разделении контуров: внутри стоек циркулирует собственная жидкость, которая через теплообменники передаёт тепло внешнему контуру всего дата-центра. Далее тепло удаляется к чиллерам на крыше. Инженеры решили использовать гибкие шланги вместо сварных трубопроводов. Это упрощает масштабирование и повышает повторяемость при серийном развертывании крупных ИИ-кластеров. Воздушное охлаждение и тепловые потоки Даже с учетом применения жидкостного охлаждения значительную часть оборудования все еще приходится охлаждать воздухом. В SV11 используется система изоляции воздуховодов: холодный воздух заполняет общий объём машзала, а «горячие» коридоры герметично изолированы и подключены к системам удаления тепла. Тепло удаляется через теплообменники и передаётся чиллерам, расположенным на крыше здания. Такая схема позволяет эффективно управлять тепловыми потоками даже при высокой плотности оборудования. Электропитание и генерация электроэнергии Электроснабжение кампуса организовано через многоуровневую схему. Электричество поступает на площадку извне по сети с напряжением на уровне 21,6 кВ, затем понижается до 480 В и далее — до значений, используемых на уровне стоек (415 В или 240 В). Локальные преобразования в стойках обеспечивают оборудование постоянным током. Для резервирования используются ИБП и дизель-генераторы. Дополнительно на площадке установлены солнечные панели и топливные элементы Bloom Energy на природном газе. Общая установленная мощность генерирующего оборудования составляет 6,4 МВт, при этом ведётся строительство дополнительных мощностей. Две эпохи — одна площадка Дата-центры SV1 и SV11 демонстрируют два принципиально разных подхода к проектированию инфраструктуры серверных ферм. Первый — это многослойная инфраструктура межсоединений, развивавшаяся эволюционно и поддерживающая сервисы разных поколений. Второй — оптимизированная машина для ИИ-вычислений, где каждый метр и киловатт подчинены конкретной задаче. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-dmumx3c8ejs" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/dmUmx3c8eJs?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/dmUmx3c8eJs?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Их сосуществование в одном кампусе подчёркивает ключевую особенность отрасли: дата-центры проектируются с расчётом на десятилетия, а каждое поколение решений неизбежно становится частью следующего – целиком или частично. The post Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.