Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров
Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley
Кампус ЦОД колокейшн-провайдера Equinix в Кремниевой долине, США, представляет собой редкий для отрасли наглядный пример эволюции инфраструктуры – от регионального интернет-хаба до «ИИ-фабрики». В пределах одной площадки можно физически проследить развитие подходов к проектированию и строительству дата-центров более чем за четверть века. ЦОД, спроектированные в конце «девяностых» под задачи, связанные с организацией многочисленных межсоединений и […] The post Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Кампус ЦОД колокейшн-провайдера Equinix в Кремниевой долине, США, представляет собой редкий для отрасли наглядный пример эволюции инфраструктуры – от регионального интернет-хаба до «ИИ-фабрики». В пределах одной площадки можно физически проследить развитие подходов к проектированию и строительству дата-центров более чем за четверть века. ЦОД, спроектированные в конце «девяностых» под задачи, связанные с организацией многочисленных межсоединений и классическими колокейшн-услугами, соседствуют там с современными зданиями, рассчитанными на экстремально высокую плотность мощности IT-оборудования в стойке, жидкостное охлаждение и размещение ИИ-кластеров. Экскурсия по кампусу Equinix Silicon Valley позволяет увидеть, как менялись инженерные приоритеты: от квадратных метров и количества операторов связи, к которым может подключиться арендатор, — к максимально эффективному управлению тепловыми потоками для нужд масштабируемых GPU-вычислений. Кампус Equinix Silicon Valley: рост и консолидация Первый дата-центр Equinix в Кремниевой долине, известный как SV1, был введён в эксплуатацию в 2000 году. В дальнейшем компания последовательно расширяла присутствие на площадке, выкупая прилегающие территории и возводя новые здания. В результате сформировался полноценный кампус, включающий несколько дата-центров. Эти ЦОД связаны общей инфраструктурой, инженерными системами и волоконной сетью. Последним крупным этапом развития стало строительство SV11 — нового объекта, ориентированного прежде всего на размещение ИИ-нагрузок и высокопроизводительных вычислительных кластеров. В отличие от SV1, SV11 изначально проектировался с учётом высоких требований к мощности, охлаждению и плотности оборудования. SV1 — «центр интернета» западного побережья США SV1 получил репутацию «центра интернета» не из-за вычислительных мощностей, но и благодаря беспрецедентной концентрации операторов связи. Более 2 сотен поставщиков телекоммуникационных услуг могут похвастать физическим присутствием своей инфраструктуры в здании. На начало «нулевых» акцент на подобный ассортимент считался принципиально новым подходом: вместо подключения к одному-двум магистральным операторам клиенты получали доступ к десяткам маршрутов прямо внутри одного ЦОД. Такой подход резко упростил организацию межсоединений между облачными провайдерами, контент-платформами, телеком-операторами и корпоративными клиентами. Физическая близость позволяла снижать задержки, упрощать маршрутизацию и ускорять запуск сервисов. Даже сегодня SV1 остаётся ключевой точкой обмена трафиком на западном побережье США. Кабельные колодцы и внутренняя волоконная экосистема Обеспечить доступность инфраструктуры сотен операторов связи невозможно без вдумчивого проектирования и кропотливой прокладки многоуровневой волоконной инфраструктуры. На территории кампуса используется сложная система кабельных колодцев и для ввода оптоволокна (Fiber Pits). В этих подземных узлах сходятся внешние оптоволоконные линии до входа в здания ЦОД. После попадания в здание кабели поступают в защищенные центральные волоконные узлы зданий ЦОД (Fiber Vaults), где происходит первичное распределение линий. Далее кабели направляются через промежуточные распределительные рамы (Intermediate Distribution Frame; IDF) к клиентским зонам отдельных арендаторов. Отдельно реализованы межкорпусные соединения, позволяющие клиентам и операторам быстро организовывать связи между разными зданиями кампуса без выхода за его пределы. Фактически, волоконная инфраструктура кампуса представляет собой самостоятельную экосистему, рассчитанную на непрерывное расширение и перестройку без остановки сервисов. Кабельная архитектура и наследие 25 лет эксплуатации SV1 строился в эпоху, когда доминировали медные соединения, и лишь часть инфраструктуры рассчитывалась на оптоволокно. За прошедшие десятилетия здание неоднократно модернизировалось, но все апгрейды выполнялись в условиях непрерывной работы. Кабельное хозяйство организовано по слоям: нижний уровень — оптические трассы; выше — медные линии; затем — силовые кабели переменного тока; верхний уровень — магистрали операторов связи. Такое разделение необходимо для обслуживания тысяч кабелей разных поколений. При этом SV1 продолжает поддерживать устаревшие сервисы, включая T1 и ISDN-линии, которые через медиаконвертеры интегрированы в современную сеть. Это подчёркивает ключевую особенность архитектуры межсоединений местных ЦОД: они обязаны обеспечивать совместимость между оборудованием из разных технологических эпох. Показательна и эволюция кабельных лотков: изначально использовались 6-дюймовые трассы, затем появились 12-дюймовые, а позже — 24-дюймовые. В некоторых местах даже последних оказалось недостаточно. В результате инженеры начали прокладывать по несколько трасс параллельно. Это непросто, поскольку установка новых лотков в работающем дата-центре требует ресурсоемких процедур и точного планирования. Архитектура SV1 и логика раннего колокейшн При проектировании SV1 ключевым показателем была не мощность, а площадь. В начале «нулевых» колокейшн-провайдеры сдавали свою инфраструктуру в аренду, выполняя расчет стоимости по квадратным метрам, а не по киловаттам. Это объясняет компактные проходы, плотное размещение отдельных клиентских зон и минимальные расстояния между стойками. В то время сервера потребляли значительно меньше электроэнергии и выделяли меньше тепла. Современные требования к плотности мощности просто не закладывались в проект. Тем не менее, SV1 продолжает функционировать, демонстрируя, насколько сложной становится модернизация инфраструктуры, созданной под иные экономические и технические реалии. Физическая безопасность кампуса Equinix использует многоуровневую систему обеспечения физической безопасности. Периметр защищён высокими ограждениями, сложной системой видеонаблюдения и охраной. Для доступа внутрь зданий требуются идентификационные ключ-карты и прохождение биометрической аутентификации. Далее используются шлюзы (Mantrap), где одновременно может быть открыта только одна дверь. Интересной особенностью кампуса является распределение функций: SV10 используется как основной вход и зона обслуживания, а SV11 соединен с ним переходом. Это позволяет сократить инфраструктуру для персонала в самом SV11 и максимально оптимизировать его под серверное оборудование. SV11: дата-центр, спроектированный под искусственный интеллект Здание SV11 отражает современный подход к проектированию дата-центров. Здесь приоритетом стали энергоснабжение, охлаждение и масштабируемость. Здание изначально проектировалось под обслуживание ИИ-нагрузок с помощью высокоплотного IT-оборудования, что заметно отличает его от SV1. Минимизация пространств для людей, упрощённая логистика и концентрация инженерных систем — всё это имеет целью упростить размещение вычислительных кластеров нового поколения. NVIDIA DGX B200 SuperPOD как ядро SV11 В SV11 размещён кластер NVIDIA DGX B200 SuperPOD, состоящий из восьми стоек NVL72. Это ключевой уровень масштабирования в ИИ-экосистеме NVIDIA и платформа, используемая для демонстраций, тестирования и работы с партнёрами. Кластер расположен именно в кампусе Equinix Silicon Valley не случайно. Наличие сотен операторов связи и большого числа компаний-арендаторов на одной площадке позволяет использовать SuperPOD для пилотных проектов / проверок концепции (proof-of-concept) с минимальными задержками и высокой пропускной способностью. Equinix выступает глобальным партнёром NVIDIA по развёртыванию SuperPOD, а этот кластер используется как эталон для последующего «тиражирования». Высокая плотность мощности и жидкостное охлаждение Каждая стойка SuperPOD может потреблять сотни киловатт, а несколько стоек приближаются к мегаваттному уровню. При таких значениях воздушное охлаждение становится неэффективным, поэтому используется жидкостная система. Архитектура охлаждения построена на разделении контуров: внутри стоек циркулирует собственная жидкость, которая через теплообменники передаёт тепло внешнему контуру всего дата-центра. Далее тепло удаляется к чиллерам на крыше. Инженеры решили использовать гибкие шланги вместо сварных трубопроводов. Это упрощает масштабирование и повышает повторяемость при серийном развертывании крупных ИИ-кластеров. Воздушное охлаждение и тепловые потоки Даже с учетом применения жидкостного охлаждения значительную часть оборудования все еще приходится охлаждать воздухом. В SV11 используется система изоляции воздуховодов: холодный воздух заполняет общий объём машзала, а «горячие» коридоры герметично изолированы и подключены к системам удаления тепла. Тепло удаляется через теплообменники и передаётся чиллерам, расположенным на крыше здания. Такая схема позволяет эффективно управлять тепловыми потоками даже при высокой плотности оборудования. Электропитание и генерация электроэнергии Электроснабжение кампуса организовано через многоуровневую схему. Электричество поступает на площадку извне по сети с напряжением на уровне 21,6 кВ, затем понижается до 480 В и далее — до значений, используемых на уровне стоек (415 В или 240 В). Локальные преобразования в стойках обеспечивают оборудование постоянным током. Для резервирования используются ИБП и дизель-генераторы. Дополнительно на площадке установлены солнечные панели и топливные элементы Bloom Energy на природном газе. Общая установленная мощность генерирующего оборудования составляет 6,4 МВт, при этом ведётся строительство дополнительных мощностей. Две эпохи — одна площадка Дата-центры SV1 и SV11 демонстрируют два принципиально разных подхода к проектированию инфраструктуры серверных ферм. Первый — это многослойная инфраструктура межсоединений, развивавшаяся эволюционно и поддерживающая сервисы разных поколений. Второй — оптимизированная машина для ИИ-вычислений, где каждый метр и киловатт подчинены конкретной задаче. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-dmumx3c8ejs" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/dmUmx3c8eJs?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/dmUmx3c8eJs?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Их сосуществование в одном кампусе подчёркивает ключевую особенность отрасли: дата-центры проектируются с расчётом на десятилетия, а каждое поколение решений неизбежно становится частью следующего – целиком или частично. The post Два дата-центра — две эпохи: фотоэкскурсия по SV1 и SV11 на кампусе Equinix Silicon Valley appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Где слишком жарко для серверов, но инфраструктура ЦОД все равно растет: мировая карта
Чисто теоретически Сингапур — крайне неудачное место для размещения дата-центра. При средних температурах, достигающих 33 °C (91 °F), и относительной влажности выше 80% страна также считается одной из самых густонаселенных в мире. Земля под застройку и электричество там в дефиците. Между тем дата-центры могут занимать огромные площади и наиболее эффективно работают в прохладном климате. В […] The post Где слишком жарко для серверов, но инфраструктура ЦОД все равно растет: мировая карта appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Чисто теоретически Сингапур — крайне неудачное место для размещения дата-центра. При средних температурах, достигающих 33 °C (91 °F), и относительной влажности выше 80% страна также считается одной из самых густонаселенных в мире. Земля под застройку и электричество там в дефиците. Между тем дата-центры могут занимать огромные площади и наиболее эффективно работают в прохладном климате. В них размещаются серверы с графическими процессорами и другое критически важное оборудование, которое требует большого количества электроэнергии и интенсивно выделяет тепло. Охлаждение этого оборудования в жарком климате повышает затраты, создает дополнительную нагрузку на энергосети и увеличивает вредные выбросы в атмосферу. Несмотря на все это, Сингапур является местом размещения одного из самых плотных кластеров дата-центров в мире. Общая мощность местных ЦОД превышает 1,4 ГВт. Это делает Сингапур пятым по величине рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, сингапурские власти планируют добавить еще 0,3 ГВт мощностей ЦОД. Многие развитые страны с жарким климатом инвестируют миллионы долларов в строительство дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос на генеративный искусственный интеллект и одновременно соблюсти принципы цифрового суверенитета (хранение данных внутри собственных границ). Именно поэтому дата-центры разбросаны по всему миру, а не сосредоточены в более прохладных странах вроде Норвегии, Исландии или Швеции. Слишком жарко для оптимальной эксплуатации Но сколько именно дата-центров по всему миру расположено в регионах, где слишком жарко для оптимальной эксплуатации? Для начала нужно определиться с критериями. Отраслевым стандартом считается температурный диапазон от 18 до 27 °C (64,4–80,6 °F), рекомендованный Американским обществом инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (American Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers; ASHRAE). Более низкие температуры повышают эффективность работы серверов, в случае более высоких температур операторы дата-центров сталкиваются со значительными трудностями. Высокие температуры, требующие более дорогостоящего охлаждения, относятся к числу крупнейших факторов риска для дата-центров. На фоне глобального потепления уже к 2040 году этот фактор, как ожидается, начнет оказывать влияние на две трети крупнейших хабов ЦОД в мире, включая все хабы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Прогноз опубликовала компания по анализу рисков Verisk Maplecroft. Методология Согласно Data Center Map, в мире эксплуатируется почти 9 тыс. дата-центров. По прогнозам, к 2030 году эта цифра утроится. Растущий спрос на ИИ и стремление стран хранить данные внутри национальных границ привели к тому, что 600 дата-центров сегодня функционируют в локациях, которые считаются слишком жаркими. Такой результат получится, если сопоставить температурные данные Copernicus Climate Data Store (проект Евросоюза по обеспечению открытого доступа к климатическим данным) с локациями из Data Center Map. Выяснилось, что из 8 808 действующих во всем мире дата-центров по состоянию на октябрь 2025 года почти 7 тыс. расположены в регионах, которые не могут похвастать оптимальным температурным диапазоном. Подавляющее большинство ЦОД размещены в регионах со средними температурами ниже целевых. Лишь 6 сотен (или менее 10% всех действующих дата-центров) находятся в районах, где среднегодовые температуры превышают 27 °C. Топ стран, где операторы ЦОД вынуждены мириться с жарой Анализ показал, что в 21 стране, включая Сингапур, Таиланд, Нигерию и Объединенные Арабские Эмираты, все дата-центры расположены в районах со среднегодовыми температурами выше 27 °C. Почти все дата-центры Саудовской Аравии и Малайзии находятся в регионах, которые считаются слишком жаркими. Почти половина из 170 дата-центров Индонезии расположена в подобных локациях. В Индии в очень жарких зонах расположены около трети из 213 дата-центров, причем нестабильность электросети усложняет охлаждение местных ЦОД. И все 72 сингапурских дата-центра эксплуатируются в слишком жарком климате для оптимальной работы. Между тем, все дата-центры в Норвегии и Южной Корее, а также почти все дата-центры в Японии находятся в регионах со среднегодовыми температурами ниже 18 °C. Снижение качества электроснабжения – еще одно следствие экстремальной жары Более 20 участников отрасли, включая Dell, Intel и Meta, совместно с академическим сообществом разрабатывают системы охлаждения специально для жаркого и влажного климата. Многие из этих технологий тестируются в азиатских странах, включая Сингапур. Охлаждение расположенных там дата-центров и более технически сложное, и более энергоемкое, чем в большинстве других хабов ЦОД. Поэтому Сингапуру приходится радикально повышать эффективность, а не просто развертывать больше теплохладотехники. При этом Азия считается самым быстрорастущим рынком ЦОД. Позитивную динамику обеспечивают, в числе прочего, Индия, Вьетнам и Филиппины. Рост инвестиций в дата-центры в более жарких и более вододефицитных локациях частично отражает тренд на диверсификацию, сменивший актуальную ранее тенденцию на концентрацию инвестиций в Северной Америке и Европе. Но азиатским инженерам приходится учитывать еще один фактор риска. Экстремальная жара не только создает более высокую нагрузку на системы охлаждения, но и снижает эффективность передачи электроэнергии, повышая риск отключений. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году количество потребленной дата-центрами электроэнергии составило 415 ТВт*ч (или около 1,5% мирового потребления). К 2030 году этот показатель, вероятно, увеличится более чем вдвое – главным образом за счет новых ЦОД в США и Китае. В 2020 году на дата-центры приходилось около 7% потребления электроэнергии в Сингапуре. По прогнозам, к 2030 году их доля может вырасти до 12%. И это несмотря на то, что правительство обязало дата-центры в стране снижать потребление электричества и воды. Местные инженеры добиваются поставленных целей за счет внедрения более капиталоемких технологий охлаждения, включая прямоконтактное и иммерсионное. Если рассматривать отрасль дата-центров в мировом масштабе, ее субъекты в основном используют воздушное охлаждение. В более жарких локациях гибридное охлаждение (использование воздушного или испарительного охлаждения с учетом текущих условий) считается более подходящим. ЦОД под землей и под водой – разумная альтернатива? В Объединенных Арабских Эмиратах и других подобных странах, где дата-центры приходится строить в чрезмерно жарких регионах и мириться с дефицитом воды, некоторые субъекты сектора рассматривают возможность развертывания ЦОД под землей. В Китае почти две трети из 361 действующего дата-центра находятся в более прохладных температурных зонах. Но местные инженеры также ищут альтернативы. Они уже запустили один дата-центр под поверхностью океана, чтобы протестировать перспективные технологии и добиться более высокой эффективности охлаждения. Крупные технологические компании также ищут решения для более эффективного охлаждения своих дата-центров. Применив машинное обучение DeepMind к собственным ЦОД, корпорация Google сократила объем энергозатрат на охлаждение. Новейшие дата-центры Microsoft комплектуются внутричиповыми микрофлюидными системами охлаждения: крошечные каналы вытравливаются непосредственно на обратной стороне кремниевого чипа, позволяя охлаждающей жидкости поступать прямо к источнику тепла и эффективнее его удалять. Выводы Сингапур — не исключение, а ранний индикатор глобального тренда. Рост инфраструктуры ЦОД в климатически неблагоприятных регионах становится следствием не инженерных предпочтений, а стратегических и политико-экономических решений: спроса на вычислительные мощности для ИИ, требований к локализации данных и цифровому суверенитету, а также географии конечных потребителей услуг ЦОД. Факт размещения сотен дата-центров в зонах со среднегодовыми температурами выше оптимального диапазона ASHRAE указывает на структурный сдвиг в отрасли. Климат больше не является определяющим фактором при выборе локации для строительства ЦОД. Его место занимают доступ к рынкам, нормативное давление и национальные приоритеты в сфере данных. Опыт Сингапура показывает, что экстремально жаркий и влажный климат не блокирует развитие отрасли, но резко повышает технологические требования. Здесь невозможен экстенсивный рост за счет простого наращивания мощностей. Каждое новое подключение требует более сложных и капиталоемких инженерных решений — от гибридного и жидкостного охлаждения до строгого регулирования водо- и энергопотребления. Важно и другое: климатические риски перестают быть локальной проблемой. По мере глобального потепления зоны «чрезмерной жары» будут расширяться, затрагивая все больше существующих хабов ЦОД, включая те, которые сегодня считаются умеренными. Это означает, что технологии, отрабатываемые в Сингапуре, ОАЭ или Индии, в среднесрочной перспективе станут стандартом для отрасли в целом. В этом контексте вопрос уже не в том, где строить дата-центры, а в том, какой ценой. Энергетическая устойчивость, способность работать при температурных экстремумах и минимизация водного следа становятся не конкурентным преимуществом, а условием выживания. И именно рынки с самым жестким климатом сегодня задают инженерные тренды для ЦОД завтрашнего дня. The post Где слишком жарко для серверов, но инфраструктура ЦОД все равно растет: мировая карта appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Ключевые тренды и события российского рынка ЦОД: дайджест за октябрь-декабрь 2025 года
Общемировая эйфория вокруг искусственного интеллекта не ослабевает, увеличивая спрос на вычислительные мощности и вынуждая страны ускоренно строить электростанции, сети связи и другую инфраструктуру под нужды «цифровой революции». Россия — не исключение: рост ИИ-нагрузок уже меняет логику проектирования и строительства российских дата-центров, обостряет конкуренцию за электроэнергию и втягивает в процесс государство, регионы и крупнейшие корпорации. Свежий […] The post Ключевые тренды и события российского рынка ЦОД: дайджест за октябрь-декабрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Общемировая эйфория вокруг искусственного интеллекта не ослабевает, увеличивая спрос на вычислительные мощности и вынуждая страны ускоренно строить электростанции, сети связи и другую инфраструктуру под нужды «цифровой революции». Россия — не исключение: рост ИИ-нагрузок уже меняет логику проектирования и строительства российских дата-центров, обостряет конкуренцию за электроэнергию и втягивает в процесс государство, регионы и крупнейшие корпорации. Свежий дайджест наглядно показывает, как именно этот фактор трансформирует рынок ЦОД РФ, а также какие проекты и решения выходят на первый план. Прогнозы по инвестициям, силовой и сетевой инфраструктуре В отчетном периоде прогнозами по инвестициям в сектор, а также нагрузке на силовую и сетевую инфраструктуру поделились аналитики Совкомбанка, Минцифры, Россетей, ВТБ и ряд независимых экспертов. Рассмотрим их в деталях. Совкомбанк: для развития ИИ в РФ нужно вложить ₽1,7 трлн в строительство ЦОД к 2030 году Развитие ИИ-проектов в России к 2030 году потребует строительства специализированных дата-центров общей мощностью 394 МВт и инвестиций в размере около ₽1,7 трлн. Это следует из отчета Совкомбанка. Ключевые оценки: Экономический эффект от ИИ-проектов к 2030 году достигнет ₽5,5 трлн (около 2% ВВП РФ). Общая потребность страны в мощностях ЦОД увеличится до 6,57 ГВт (2,4% текущей установленной мощности электрогенерации). Сейчас в России эксплуатируется около 4,29 ГВт мощностей ЦОД, при этом доля ИИ-дата-центров составляет лишь 2%. Стоимость 1 МВт мощности новых ИИ-дата-центров к 2030 году может достичь $50 млн, что в разы выше обычных ЦОД. Это сдерживает инвестиции со стороны среднего и малого бизнеса. Высокая капиталоёмкость ИИ-ЦОД связана с дорогими GPU-серверами, усиленными системами электропитания и охлаждения. Если стойка в обычном дата-центре потребляет около 7 кВт, то в ИИ-ЦОД – от 40 до 120 кВт. С 2027 года ожидается резкий рост ввода в эксплуатацию новых дата-центров, но ИИ-ЦОД будут вводиться медленнее: их доля составит около 6% в 2025–2027 гг. и вырастет до 13% в 2028–2030 гг. Основной ввод ИИ-мощностей обеспечат кэптивные ЦОД Сбера и Яндекса. IT-рынок РФ в целом вырастет с ₽3,3 трлн в 2024 году до ₽6,4 трлн к 2030 году, нарастив долю в ВВП с 1,6% до 2,3%. Минцифры: энергопотребление российских ЦОД вырастет в 2,5 раза к концу десятилетия Согласно прогнозу Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ, к 2030 году энергопотребление российских дата-центров увеличится минимум в 2,5 раза: с 1 ГВт до 2,5 ГВт. Причины – ускоренная цифровизация и развитие ИИ. На 2025 год доля ЦОД и криптомайнинговой инфраструктуры в энергопотреблении РФ составляла около 2%. Основной рост нагрузки ожидается во второй половине десятилетия. В ведомствах подчеркнули, что ЦОД рассматриваются как часть стратегической инфраструктуры. ВТБ: рост энергопотребления ЦОД требует вложения ₽6 трлн в генерирующие мощности за 5 лет Эксперты ВТБ заявили, что на фоне ожидаемого кратного роста энергопотребления российских ЦОД и криптоферм в ближайшие пять лет необходимо начинать профилактические работы для предотвращения дефицита генерирующих мощностей. Нагрузка на электросети также растет за счет развития промпроизводства, жилищного строительства и транспорта, а также увеличения спроса на кондиционирование. Банкиры рекомендовали масштабировать инвестиции в энергетику прямо сейчас. По их прогнозам, потребуется вложить около ₽6 трлн в форме капитальных расходов (CAPEX) до 2030 года. Деньги должны быть направлены на модернизацию существующих и строительство новых генерирующих объектов. Аргументируя прогноз, в ВТБ сослались на Энергостратегию РФ до 2050 года (утверждена в апреле 2025 года). Согласно документу, к середине века годовое потребление электроэнергии в стране вырастет на 38% к уровню 2024 года — до 1624 млрд кВт*ч. Эксперты: развитие ИИ-проектов в России спровоцирует удорожание электричества Ряд экспертов допустил локальные повышения тарифов на электричество в РФ на 10–15% в 2026–2028 гг. из-за роста числа ЦОД, где размещаются ИИ-модели. Причина – не общенациональный дефицит, а перегрузка инфраструктуры в отдельных кластерах. Признаки проблемы уже заметны. Например, в Москве и Санкт-Петербурге нарастает дефицит подключаемых мощностей. За 2024 год тарифы для дата-центров в этих городах выросли в среднем на ~12%, а в отдельных кластерах — на 30%. Тем не менее, Россия пока остается в более устойчивой позиции в сравнении с США и Евросоюзом, где рост сектора ЦОД уже оказывает существенное давление на сети и цены. Причин две: высокая доля атомной, гидро- и газовой генерации дает РФ запас устойчивости; крупных ЦОД в России пока относительно немного, а доля ИИ-нагрузок ограничена. По мнению экспертов, Россия сейчас может воспользоваться «энергетическим окном возможностей» для развития ИИ-проектов, поскольку электроэнергия в стране относительно дешевая и «чистая». Но преимущество сохранится только при синхронизации роста ЦОД с инвестициями в сети, подстанции и генерирующие мощности. В противном случае локальные скачки цен усилятся. J’son & Partners Consulting: нужно заменить 400 тыс. км магистральных ВОЛС до 2030 года Российская магистральная волоконно-оптическая инфраструктура приближается к пределу эксплуатационного ресурса. По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, к 2030 году потребуется заменить более 400 тыс. км магистральных ВОЛС, значительная часть которых эксплуатируется свыше 20 лет. Объем необходимых инвестиций оценивается в сотни миллиардов рублей. Ключевые факты отчета: пик работ по прокладке магистрального оптоволокна в РФ пришелся на начало 2000-х, при этом стандартный срок его службы — 20–25 лет; в 2025 году на направлении запад–восток до 70% ВОЛС вышли за гарантийные сроки эксплуатации; на участке Москва–Улан-Удэ загрузка магистральных линий достигает 60–70% («комфортный» уровень – <70%); общий объем ВОЛС крупнейших операторов на конец 2020 года составлял около 700 тыс. км, не учитывая ведомственные сети. Проблему усугубляет структура рынка. Единственным производителем оптоволокна в РФ остается компания «Оптиковолоконные системы», рыночная доля которой упала с 30% в 2021 году до 25% в 2024 году. Китайские поставщики, напротив, увеличили присутствие с 6% до 75%, вытеснив американскую Corning. Эксперты связывают это с демпингом и господдержкой со стороны КНР. При этом потребление оптоволокна в России с 2022 года снижается. Операторы пока компенсируют износ точечной модернизацией: переходом на более высокие канальные скорости, использованием резервных волокон и диверсификацией маршрутов трафика. Параллельно обсуждаются крупные инфраструктурные проекты — от аренды «тёмного» волокна до вложения ₽80 млрд «Россетями» в строительство единой магистральной ВОЛС. Господдержка: инициативы чиновников и ведомств Рассмотрим свежие предложения президента Путина, зампредседа правительства Новака и главы госкорпорации «Газпром» Миллера, а также планы Минцифры, Минэнерго и региональных властей. Минцифры создаст «одно окно» для сектора и структурирует требования к облачным ЦОД Правительство РФ прорабатывает создание единой цифровой платформы для развития сектора ЦОД по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Минцифры и Аналитический центр при правительстве должны представить предложения к марту 2026 года. Платформа задумывается как «одно окно» для ЦОД, охватывающее весь жизненный цикл серверной фермы: от выбора площадки до ввода в эксплуатацию. Она упростит и ускорит строительство дата-центров, а также поможет собирать данные о доступных вычислительных мощностях. Отдельно обсуждается создание маркетплейса оборудования и услуг по проектированию и обслуживанию ЦОД, которым сможет пользоваться бизнес. В частности, в функционал новой платформы планируется включить: подбор земельных участков и заказ проверок по ним; информирование заинтересованных сторон о доступных льготах; предоставление данных о наличии линий связи и доступных генерирующих мощностях; сбор сведений о действующих ЦОД, арендных предложениях и потребностях в новых вычислительных мощностях. Новый подход должен обеспечить переход от разрозненного строительства ЦОД к системному формированию сети дата-центров, повысить прозрачность процессов и сократить сроки реализации проектов. Параллельно Минцифры поручено сформулировать требования к облачным платформам для размещения объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), функционирующих с использованием российского ПО и средств защиты информации. Минэнерго: рабочая группа по энергоснабжению и 4-я категория надёжности для ЦОД Правительством инициировано формирование рабочей группы по энергоснабжению ЦОД, обслуживающих ИИ-задачи. Группа будет работать под руководством Минэнерго и займется проработкой вариантов энергоснабжения ЦОД, включая: использование существующих энергомощностей; создание новых мощностей в кооперации с технологическими компаниями. Параллельно Минэнерго прорабатывает возможность отнесения ЦОД к четвертой категории надежности энергоснабжения. Данная категория допускает временные ограничения электроснабжения в часы пиковой нагрузки. Отнесение ЦОД в эту категорию позволит быстрее подключать серверные фермы к сети, избегая ожидания строительства новых генерирующих мощностей. В ведомстве отмечают, что проектировщики части будущих ЦОД уже закладывают такую модель и готовы к временному ограничению энергопотребления ради ускоренного подключения к инженерным сетям с использованием текущих возможностей энергосистемы. Путин, Миллер и Новак предложили запитывать ИИ-ЦОД от угольных, атомных и газовых электростанций Российские власти и руководители госкорпораций связывают развитие ИИ с прямой привязкой дата-центров к источникам электрогенерации — прежде всего атомной, газовой и «экологической» угольной. В частности, президент Владимир Путин заявил, что для ИИ важна близость источников электроэнергии, обеспечивающая постоянное, равномерное и надежное энергоснабжение. Политик подчеркнул, что Россия уже производит и использует малые атомные электростанции, планируя перейти на их серийное производство. В планах также продолжение строительства дата-центров рядом с крупнейшими атомными электростанциями. Президент акцентировал использование «чистой» угольной электрогенерации там, где ресурсы «заперты» и их невыгодно транспортировать. Он также заявил о необходимости предлагать «комплексные продукты» (АЭС + дата-центр) партнерам за рубежом. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, назвал формирование дата-центров драйвером занятости и роста производительности и заявил, что к 2030 году ИИ-технологии должны применяться во всех ключевых отраслях и большинстве управленческих и производственных процессов. По его мнению, приоритет стоит отдать развитию дата-центров для ИИ-задач на базе крупнейших АЭС. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что большие запасы газа создают в России мощную базу для быстрого развития ИИ и строительства дата-центров. Он связал внедрение ИИ с ростом мирового электропотребления в 2–3 раза в крупнейших экономических центрах и отметил, что газотурбинные генераторы и обширные запасы природного газа дают дата-центрам в РФ стабильное и дешевое электроснабжение, что критично для капиталоемких проектов. Власти Свердловской области задумались о формировании кластера ЦОД В Свердловской области рассматривают формирование кластера ЦОД как нового инвестиционного направления. Министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин отметил, что проект поможет создать базовую цифровую инфраструктуру для инвесторов – наравне с дорогами и инженерными сетями. Чиновник подчеркнул, что регион остается энергопрофицитным и обладает значительной концентрацией высокотехнологичных компаний. Ключевые результаты и планы: в регионе уже работают 10 частных ЦОД; два крупных дата-центра строятся в Берёзовском и Екатеринбурге; по ряду проектов подписаны соглашения с инвесторами; власти готовы предлагать строителям ЦОД налоговые и тарифные льготы, а также помощь с техприсоединением. Министр цифрового развития и связи области Алексей Сабуров заявил, что регион располагает всеми условиями для создания кластера ЦОД: надежной энергосистемой, выгодным географическим расположением, промышленной базой и кадровым потенциалом. Знаковые проекты: ЦОД у источников электроэнергии, рост плотности мощности и не только Рассмотрим проекты Сбербанка, Россетей, ЯТЭК, Газпрома, Минфина, Wildberries и других компаний и организаций как в столичном регионе, так и за его пределами. Сбербанк планирует развертывать ЦОД вблизи генерирующих мощностей Сбербанк планирует продолжать развитие своих ЦОД и не намерен становиться электрогенерирующей компанией. Для закрытия потребностей своих дата-центров банк ищет партнеров среди производителей электроэнергии. Цель — размещение ЦОД вблизи генерирующих мощностей, чтобы сократить потери при передаче электричества и затраты на энергоснабжение в целом. В Сбербанке отметили, что многие крупнейшие IT-компании, включая OpenAI, уже используют атомную энергетику для электропитания своих ЦОД. Российские компании идут по тому же пути, строя ЦОД на базе крупнейших АЭС, но также используя угольные и гидроэлектростанции. «Россети Урал» планируют размещать контейнерные ЦОД на подстанциях Компания «Россети Урал» (группа «Россети») сообщила о готовности размещать оборудование ЦОД на своих подстанциях — в том числе в формате контейнерных дата-центров. Причины воспользоваться предложением: снижение CAPEX для проектов ЦОД за счёт использования готовой инфраструктуры и упрощения техприсоединения; обход дефицита земли рядом с точками подключения (часто в локациях, где заявляются свободные генерирующие мощности, может не быть доступных земельных участков под строительство ЦОД); ускоренная реализация проектов на фоне новостей о дефиците генерирующих мощностей под ЦОД в городах-миллионниках. Где это возможно? В качестве примера были приведены подстанции 110/10 кВ «Ферросплав», «Чекмаш» и другие площадки со свободной территорией. ЯТЭК делает ставку на энергоснабжение ЦОД с помощью природного газа Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) отказалась от проекта «Якутский СПГ», предполагавшего освоение газовых месторождений Якутии путем строительства завода по производству сжиженного природного газа и газопровода к побережью Охотского моря для его дальнейшей транспортировки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый приоритет – монетизация месторождений через энергоснабжение ЦОД. ЯТЭК останется добывающей компанией: строительство генерирующих мощностей и дата-центров будет реализовано партнёрами, заинтересованными в долгосрочных поставках газа. Ключевые параметры предлагаемого проекта: на первом этапе начнется строительство генерирующих мощностей на 200 МВт; партнерам будут доступны извлекаемые запасы газа в размере 774,4 млрд куб. м; потенциальные поставки газа для внутреннего рынка могут превысить 7,6 млрд куб. м в год, что обеспечивает стабильную добычу более чем на 60 лет; в перспективе Якутия может стать крупнейшей площадкой для энергоёмких цифровых проектов на Дальнем Востоке. Газпром рассматривает использование низконапорного газа для энергоснабжения ЦОД в ЯНАО Газпром планирует использовать низконапорный газ для нужд сектора ЦОД, продлевая сроки эксплуатации месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Газодобыча в регионе входит в стадию зрелости: на ключевых месторождениях Западной Сибири снижается пластовое давление и дебиты скважин. По отраслевым оценкам, среднегодовое падение добычи составляет 3–5%, а на отдельных площадках – 7–8%. Это повышает затраты на компримирование и снижает отдачу от транспортировки газа в Единую систему газоснабжения. В качестве альтернативы ликвидации инфраструктуры Газпром рассматривает вовлечение низконапорного газа в локальные энергетические проекты — прежде всего для энергоснабжения ЦОД, размещаемых непосредственно на действующих площадках подготовки газа. Такой подход позволяет продлить срок экономически эффективной эксплуатации месторождений без строительства новой магистральной инфраструктуры. ЦОД в этой модели выступают как энергоёмкий конечный потребитель, работающий на локальной электрогенерации. Использование газопоршневых электростанций и когенерационных схем позволяет формировать автономные энергокомплексы с электрическим КПД до 45–48%, снижая зависимость от внешних сетей и потери при передаче энергии. Прогнозируется сокращение затрат на энергоснабжение ЦОД на 30–50% по сравнению с централизованными сетями и снижение расходов на ликвидацию месторождений до 60–70%. Дополнительно формируется новый источник дохода за счёт размещения вычислительных мощностей и цифровых сервисов. Минфин расширяет IT-инфраструктуру, инвестируя в строительство новых ЦОД Минфин РФ совместно с ФНС и Федеральным казначейством планируют ввести в эксплуатацию новый ЦОД в 2027 году. ЦОД находится в стадии строительства с 2023 года. Локация и параметры объекта не раскрываются. Чиновники допускают строительство ещё одного дата-центра после ввода строящегося из-за роста задач по цифровизации, поставленных на уровне президента. Государственные дата-центры активно используются ведомствами для обеспечения непрерывной работы IT-инфраструктуры Минфина и подведомственных органов, оказания государственных услуг, а также защиты систем от кибератак (отмечается до сотен тысяч попыток ежедневно). Ранее ведомственные дата-центры были запущены в Дубне (2015 год) и в Городце Нижегородской области (2015 год). Параллельно Минфин завершил перевод ключевых IT-систем на отечественные решения. Wildberries строит дата-центр в Екатеринбурге Wildberries&Russ заявила о создании специализированных ЦОД для обучения и развития собственных ИИ-моделей. Компания ищет подрядчиков для строительства дата-центра в Екатеринбурге на территории логистического комплекса. Аналогичный проект может быть реализован в Самаре. В компании подтвердили, что новые ЦОД будут ориентированы на ИИ-нагрузки. Первая очередь екатеринбургского проекта рассчитана на 20 высоконагруженных стоек, оптимизированных под обучение и инференс моделей. Архитектура предусматривает повышенные требования к электропитанию и теплоотводу: вместо классического фрикулинга запланированы специализированные системы жидкостного охлаждения с полным резервированием инженерных систем. Строительство завершится к концу 2026 года. Ранее Wildberries уже построила ЦОД в Электростали мощностью 4 МВт, а также заявляла о планах по реализации аналогичных проектов в Дубне и Наро-Фоминске. По оценкам компании, к 2027 году суммарная мощность ее дата-центров достигнет 20 МВт, но их использование под ИИ ранее официально не декларировалось. Интерес к собственным ЦОД объясняется резким ростом ИИ-проектов внутри экосистемы Wildberries — от персонального ассистента и умного поиска до сервисов выявления дипфейков и генерации контента. На фоне дефицита стойко-мест в коммерческих ЦОД и высокой стоимости аренды GPU-инфраструктуры (до сотен тысяч рублей в месяц за ускорители уровня Nvidia H100) переход к собственным дата-центрам становится для маркетплейса стратегическим шагом. Key Point строит в Дагестане ЦОД за ₽5 млрд В Хасавюртовском районе Дагестана стартовало строительство крупного ЦОД. Проект реализует ГК Key Point. Объём инвестиций — ₽5 млрд. ЦОД будет построен в два этапа. Первая очередь запланирована к вводу в 4 квартале 2026 года, а полный запуск должен состояться до 2027 года. ЦОД вместит до 440 серверных стоек. Он пройдёт сертификацию Uptime Institute на уровень надёжности Tier III. Генподрядчиком и проектировщиком выступает компания «Свободные Технологии Инжиниринг». Ключевая особенность проекта — расположение на магистральной волоконно-оптической линии связи. Это позволит использовать ЦОД не только для размещения государственных и коммерческих IT-систем, но и как региональный хаб передачи данных, включая экспорт цифровых сервисов в страны Каспийского бассейна. Самый мощный дата-центр в РФ может появиться в Восточной Сибири Институт экономики роста им. П. А. Столыпина предложил рассмотреть строительство в Иркутской области центра хранения и обработки данных мощностью до 200 МВт. Проект может стать основой для формирования нового игрока на мировом рынке услуг ЦОД и дать импульс развитию Сибири и Дальнего Востока. Ключевым конкурентным преимуществом российской локации названо сочетание дешёвой электроэнергии и благоприятных климатических условий. Регионы Ангаро-Енисейского каскада лидируют по установленной мощности электростанций, а низкие среднегодовые температуры позволяют снижать затраты на охлаждение оборудования. Стоимость электроэнергии в Восточной Сибири кратно ниже, чем в ряде европейских стран, что делает регион привлекательным для размещения ИИ-ориентированных дата-центров. Эксперты подчёркивают, что даже при росте совокупной мощности российских ЦОД до 4 ГВт к 2030 году страна будет отставать от глобальных лидеров. Поэтому ставка на гипермасштабные дата-центры, изначально спроектированные под ИИ-нагрузки, рассматривается как стратегически необходимая. АФК «Система» и РусГидро построят на Колыме ЦОД на 150 МВт, запитываемый от ГЭС АФК «Система», РусГидро и правительство Магаданской области подписали соглашение о создании в регионе дата-центра мощностью до 150 МВт. ЦОД может стать одним из крупнейших в России. Энергоснабжение планируется обеспечить за счёт Усть-Среднеканской ГЭС. Важным инфраструктурным элементом станет новая ЛЭП на 110 кВ между Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС, которая позволит задействовать гидроэлектростанцию на максимальной мощности. Проект рассматривается как часть более широкой стратегии развития цифровой инфраструктуры Дальнего Востока с опорой на локальную энергетику. На этом фоне в регионе реализуются и менее масштабные инициативы: ЦОД Key Point в Приморье (3,6 + 4 МВт); площадка «РТК-ЦОД» в Хабаровском крае (4 МВт); проекты модульных ЦОД Softline и Key Point в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом власти и бизнес параллельно обсуждают альтернативные модели энергоснабжения ЦОД — не только за счёт ГЭС, но и с использованием угольных электростанций в регионах добычи этого ископаемого топлива. «Инфосистемы Джет» строит отказоустойчивые ЦОД в регионах с экстремальным климатом Компания «Инфосистемы Джет» ввела в эксплуатацию ЦОД в Якутии, рассчитанный на работу при температурах от –60 °C до +40 °C. Проект, реализованный по заказу Алмазэргиэнбанка, ориентирован на круглосуточную эксплуатацию критически важных банковских систем в условиях экстремального климата. Инженерная инфраструктура соответствует уровню надежности Tier III, что позволяет обслуживать и модернизировать системы без остановки дата-центра. Для контроля оборудования внедрена система Jet Monitoring с круглосуточным мониторингом. ЦОД размещён в действующем здании банка. Проект закладывает возможность дальнейшего наращивания IT-мощностей и демонстрирует практическую реализуемость отказоустойчивых ЦОД в северных регионах. Alcon DC Nord: на севере Москвы строят ЦОД с рекордной плотностью мощности На севере Москвы, вблизи метро «Сокол», запущен проект Alcon DC Nord — технопарк с ядром в виде ИИ-ЦОД c уровнем надежности Tier IV. Проект выделяется благодаря двум параметрам: редкой для страны категорией отказоустойчивости и расчётной плотности мощности IT-нагрузки до 50 кВт на стойку. Комплекс общей площадью 22,3 тыс. м² включает машинные залы, офисы и инженерные лаборатории. ЦОД рассчитан примерно на 1960 стоек. Он изначально проектируется под жидкостное охлаждение. Среднегодовой PUE заявлен на уровне ~1,37, что заметно ниже среднего по рынку Москвы. Проект имеет статус московского технопарка, что снижает налоговую нагрузку для оператора будущего ЦОД и резидентов. МТС, Key Point и IXcellerate укрепляют позиции на рынках ЦОД двух столиц Несмотря на растущее внимание к регионам, крупные корпорации не забывают про рынки Санкт-Петербурга и Москвы. При этом ключевые операторы делают ставку на энергоэффективность, ИИ-нагрузки и крупные кампусы. Свежие примеры проектов, анонсированных или реализованных в отчетном периоде: Оператор Локация Проект Мощность, МВт Ёмкость, стоек Статус Особенности МТС Фёдоровское, Ленобласть Четвёртый модуль на кампусе ЦОД 16 500 Введён в эксплуатацию Tier III, PUE до 1,15; обслуживание облака MWS Cloud и GPU-ускорители для генеративного ИИ Key Point Санкт-Петербург Коммерческий ЦОД (ул. Прокофьева) 20 1626 Началось строительство. Ввод первой очереди — 2027 год Первая очередь — Tier III, далее Tier IV IXcellerate Москва (Алтуфьево) MOS3 30 2400 Введён в эксплуатацию Все мощности законтрактованы IXcellerate Мытищи, Московская область Кампус Vёshki (MOS11/12) 130 <7500 Началась реализация проекта. Поэтапный ввод в 2026–2030 годах — Эти и другие проекты показывают, что в Петербурге и Москве растёт доля проектов уровня 20+ МВт. Новые мощности часто распродаются / сдаются в аренду ещё до ввода ЦОД в эксплуатацию. Повышенная энергоэффективность (PUE ~1,15–1,3) становится отраслевым стандартом, а не маркетинговым преимуществом. The post Ключевые тренды и события российского рынка ЦОД: дайджест за октябрь-декабрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Фотоэкскурсия по ИИ-суперфабрике Microsoft Fairwater в США
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к дефициту современной инфраструктуры ЦОД. Компании наращивают строительство серверных ферм, попутно пересматривая стандарты проектирования, чтобы добиться роста плотности мощности IT-оборудования в стойках, который все чаще упирается в фундаментальные законы физики. Для ИИ-моделей следующих поколений типичный дата-центр образца «десятых» или даже начала «двадцатых» может стать узким местом. Именно поэтому инженеры […] The post Фотоэкскурсия по ИИ-суперфабрике Microsoft Fairwater в США appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к дефициту современной инфраструктуры ЦОД. Компании наращивают строительство серверных ферм, попутно пересматривая стандарты проектирования, чтобы добиться роста плотности мощности IT-оборудования в стойках, который все чаще упирается в фундаментальные законы физики. Для ИИ-моделей следующих поколений типичный дата-центр образца «десятых» или даже начала «двадцатых» может стать узким местом. Именно поэтому инженеры Microsoft озаботились созданием нового класса ЦОД, получившего название распределённая ИИ-суперфабрика. Кампус Fairwater – первая площадка подобного плана. Комплекс объединяет дата-центры в американских штатах Висконсин и Джорджия (город Атланта) в единую вычислительную систему, данные в рамках которой передаются почти «на скорости света». В Microsoft подчеркивают, что Fairwater — это не просто распределенный ЦОД. Это другой подход к архитектуре, охлаждению, электроснабжению и сетям, ориентированный на обучение ИИ-моделей с сотнями триллионов параметров. Почему традиционные ЦОД не справляются с ИИ? Рост мощности GPU-кластеров в последние годы стал экспоненциальным. Обычные облачные дата-центры создавались для многозадачных распределённых клиентских нагрузок: виртуальных машин, веб-приложений, баз данных. Но обучение и запуск больших ИИ-моделей — это «монолитный» процесс, требующий: сверхбыстрой связи между ускорителями; минимальных задержек при передаче данных между стойками и рядами; высокой плотности мощности (до 140 кВт на стойку и 1,36 МВт на ряд); удаления тепла, с которым воздушное охлаждение уже не справляется; сетей, способных эффективно объединять сотни тысяч GPU в единую структуру. Скорость света де-факто стала физическим пределом: лишние метры кабелей могут замедлить обучение модели. Архитектура Fairwater Создавая ИИ-ЦОД нового поколения, инженеры внедрили ряд инноваций и нестандартных подходов в сфере архитектуры: NVL72 — стойки нового класса В каждой монтажной стойке внутри дата-центров в составе комплекса Fairwater размещено до 72 графических ускорителей NVIDIA Blackwell (GB200 / GB300), соединённых через NVLink. Такой подход даёт: пропускную способность до 1,8 ТБ/с на уровне GPU <-> GPU; 14+ ТБ пуловой графической оперативной памяти; поддержку формата FP4, увеличивающего производительность на ватт. Эти стойки формируют модульные блоки, которые затем объединяются в огромные кластеры. Внутри каждого ЦОД размещаются сотни тысяч таких ускорителей. <img loading="lazy" decoding="async" width="450" height="450" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-450x450.png" alt="ИИ-суперфабрика Microsoft Fairwater" class="wp-image-601617" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-450x450.png 450w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-300x300.png 300w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-768x768.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-150x150.png 150w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-400x400.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1-120x120.png 120w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Infographic-v1-960x960-1.png 960w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /> Двухэтажная конструкция здания Двухэтажные здания позволили компактнее размещать стойки, радикально уменьшая длину кабелей между GPU-кластерами. Меньше кабеля → меньше задержек → быстрее обучение ИИ-моделей. При этом инженерам пришлось решать серьёзные задачи, включая: распределение веса серверов над нижним этажом; прокладку трубопроводов охлаждения; разработку вертикальных магистралей для сети и кабелей электропитания. Жидкостное охлаждение как база, а не вспомогательный элемент Воздушное охлаждение более не способно удалять тепло от вычислительных кластеров со сверхплотным размещением компонентов. Например, от кластеров GPU-ускорителей Blackwell, работающих при плотности мощности в 140 киловатт на одну монтажную стойку. Поэтому команда Fairwater отказалась от этой технологии в пользу закрытого жидкостного контура, который сообщается с системой чиллеров через косвенные теплообменники. Причем вода используется только при первичном заполнении. Благодаря отсутствию испарения достигается высокая экологичность системы охлаждения. Объем заливаемой жидкости на уровне одного ЦОД эквивалентен годовому потреблению 20 домохозяйств. Замена теплоносителя предусмотрена лишь при отклонениях химического состава. Новая модель электропитания: надёжность без генераторов Часть комплекса Fairwater в Атланте построена в регионе с крайне надёжной электросетью, обеспечивающей аптайм на уровне 99,99%. Такой выбор позволил отказаться от традиционного подхода к резервированию. При строительстве было решено обойтись без ДГУ и системы ИБП для GPU-кластеров. Также нет двойного ввода силовых кабелей с независимых внешних подстанций. При этом инженеры Microsoft совместно с партнёрами не забыли о проблеме колебаний нагрузки на электросеть, возникающих во время тренировки больших ИИ-моделей. Для ее решения были внедрены ограничители мощности GPU-ускорителей, ПО для сглаживания пиковых нагрузок, а также локальные накопители электроэнергии. Сети Fairwater: ядро виртуального суперкомпьютера Внутри каждого ЦОД в составе распределенной вычислительной системы инженеры Microsoft обустроили «плоскую» сеть, объединяющую сотни тысяч GPU. Заявлена передача данных со скоростью 800 Gbps на уровне GPU<->GPU. Корпорация отказалась от проприетарных решений, сделав ставку на традиционные технологии Ethernet и SONiC. Также отмечается минимальное количество «хопов» (транзитные участки, по которым сетевой пакет перемещается от одного узла к другому в процессе маршрутизации) внутри стойки, ряда, этажа. AI WAN — сеть, связывающая разные штаты Microsoft проложила более 190 тыс. км (120 000 миль) нового оптоволокна, создав выделенную сеть, которая связывает Fairwater Wisconsin с Fairwater Atlanta, а также с будущими дата-центрами, которые станут частью распределенной вычислительной инфраструктуры. Сеть AI WAN работает почти со скоростью света, позволяя: распределять одну задачу обучения между несколькими ЦОД; синхронизировать GPU-кластеры в разных регионах с минимальной задержкой; увеличивать суммарную мощность суперкомпьютера пропорционально числу дата-центров. Инженеры отмечают, что это принципиально новый уровень. Они создали де-факто один «виртуальный ЦОД» из нескольких физических, взаимодействующих друг с другом практически без задержек. Масштаб и функциональность суперфабрики Fairwater поддерживает полный цикл создания ИИ-моделей, включая предварительное обучение, настройку (fine-tuning), обучение с подкреплением на основе обратной связи с человеком (RLHF), генерацию синтетических данных и инференс с применением GB300. Причем всё это происходит в рамках единой распределённой инфраструктуры. И корпорация не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшее время Microsoft вводит в строй более 100 000 GPU-ускорителей GB300 для крупномасштабного обслуживания ИИ-приложений. География, кампусы и инфраструктурный контекст Fairwater Atlanta расположен на кампусе площадью 250 гектаров. Он занимает более 100 тыс. квадратных метров и является первой полностью функционирующей площадкой в составе комплекса. Параллельно Microsoft инвестирует в несколько новых объектов поблизости. Благодаря этим инвестициям Атланта быстро становится вторым по значимости рынком дата-центров в США после Северной Вирджинии. Эволюция Microsoft: от первого суперкомпьютера для OpenAI в 2019 году к Fairwater Fairwater — результат многолетнего инженерного труда. При создании комплекса команда Microsoft использовала опыт разработки первого суперкомпьютера OpenAI (2019), развития архитектуры ранних ИИ-кластеров, постепенного повышения плотности стоек, а также оптимизации систем охлаждения, сетей и инфраструктуры электропитания. Проект Fairwater стал кульминацией этого пути. Значение Fairwater для отрасли Fairwater — это смена парадигмы: от дата-центров «для многих мелких задач» к ЦОД «для одной гигантской задачи». В результате реализации проекта появился ряд новых стандартов и технологических подходов, включая сверхплотные GPU-стойки, глобальную оптоволоконную сеть под ИИ-задачи, двухэтажные здания для минимизации задержек, закрытое жидкостное охлаждение, а также отказ от классической резервируемости электропитания. Для сектора ЦОД это может означать начало эры сверхмощных суперкомпьютеров, где несколько ЦОД работают как единая вычислительная структура. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-2iiref7qa_a" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2IIRef7qa_A?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2IIRef7qa_A?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Заключение Fairwater — больше чем ЦОД. Это новая модель развертывания инфраструктуры для ИИ-задач, в которой инженерные решения продиктованы физикой, а не устаревающими отраслевыми стандартами. Сеть таких комплексов способна создать планетарный «ИИ-двигатель» для обучения моделей искусственного интеллекта с небывалой скоростью и в масштабах, недоступных предыдущим поколениям инфраструктуры. Эта архитектура станет основой для будущих прорывов — от самообучающихся систем до ИИ-моделей с сотнями триллионов параметров. The post Фотоэкскурсия по ИИ-суперфабрике Microsoft Fairwater в США appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Ключевые события и тренды рынка охлаждения ЦОД: дайджест за ноябрь 2025 года
Рынок охлаждения ЦОД вошёл в фазу стремительного ускорения: гиганты индустрии начали еще активнее поглощать друг друга, вендоры завалили рынок новинками, а инженеры и исследователи соревнуются в том, кто представит более перспективные материалы и технологии. Эти события и новинки могут изменить рынок ЦОД уже в 2026 году. Рассмотрим их в деталях. Hyundai и Сеульский университет протестируют […] The post Ключевые события и тренды рынка охлаждения ЦОД: дайджест за ноябрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Рынок охлаждения ЦОД вошёл в фазу стремительного ускорения: гиганты индустрии начали еще активнее поглощать друг друга, вендоры завалили рынок новинками, а инженеры и исследователи соревнуются в том, кто представит более перспективные материалы и технологии. Эти события и новинки могут изменить рынок ЦОД уже в 2026 году. Рассмотрим их в деталях. Hyundai и Сеульский университет протестируют иммерсионное охлаждение ЦОД Поставщик продуктов нефтехимии HD Hyundai Oilbank, входящий в конгломерат Hyundai, объявил о партнерстве с Сеульским национальным университетом и оператором систем иммерсионного охлаждения Databean. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере тестирования иммерсионного охлаждения GPU-серверов. Тесты начнутся в ЦОД при университете в 2026 году. HD Hyundai Oilbank предоставит охлаждающую жидкость, а Databean — систему иммерсионного охлаждения SmartBox и услуги по анализу собираемых данных. Компания HD Hyundai Oilbank активно развивает направление хладагентов для ЦОД. В 2024 году она запустила для этой цели бренд X Teer E-Cooling Fluid. Вендор также поставляет операторам дата-центров диэлектрическую жидкость для Naver Cloud. Carrier обновляет чиллер 30XF для ЦОД и демонстрирует линейку CDU QuantumLeap Компания Carrier представила два продукта для дата-центров. Во-первых, вендор показал обновлённый чиллер AquaForce 30XF с технологией FreeBoost, обеспечивающей прирост эффективности и PUE ниже 1.2 даже при высоких температурах. Устройство оптимизировано для фрикулинга, использует хладагент R1234ze и отличается сниженным до 94 дБ(А) шумом. Эксплуатационная стабильность обеспечивается сверхбыстрым восстановлением после перебоев в подаче электричества (за 60–120 секунд) даже при экстремальных условиях. Возможность эксплуатации при температуре до 55 °C гарантирует устойчивость в периоды сильной жары. <img loading="lazy" decoding="async" width="333" height="333" data-id="601577" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/carrier_cdu.original.png" alt="CDU-блок Carrier" class="wp-image-601577" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/carrier_cdu.original.png 333w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/carrier_cdu.original-300x300.png 300w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/carrier_cdu.original-150x150.png 150w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/carrier_cdu.original-120x120.png 120w" sizes="auto, (max-width: 333px) 100vw, 333px" /> Компания также анонсировала новую систему распределения охлаждающей жидкости (CDU) с поддержкой IT-нагрузки мощностью от 1,3 до 5 МВт. Модульная конструкция позволяет достигать температурного перепада на уровне 2°C и сокращать энергозатраты. CDU-блок предназначен для крупных дата-центров. Устройство легко интегрируется с системами охлаждения и управления инфраструктурой из семейства Carrier QuantumLeap, включая механизмы мониторинга и DCIM-решение Nlyte. Vertiv укрепляется на рынке охлаждения ЦОД: запуск CoolCenter Immersion и покупка PurgeRite за $1 млрд Компания Vertiv представила новую систему иммерсионного охлаждения серверов CoolCenter Immersion и объявила о приобретении PurgeRite за $1 млрд (плюс до $250 млн при достижении KPI в 2026 году). Последняя специализируется на механической промывке, продувке и фильтрации контуров жидкостного охлаждения ЦОД. <img loading="lazy" decoding="async" width="450" height="450" data-id="601580" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-450x450.png" alt="CoolCenter Immersion" class="wp-image-601580" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-450x450.png 450w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-300x300.png 300w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-150x150.png 150w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-400x400.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original-120x120.png 120w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/vertiv_coolcenter_immersion.original.png 666w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /> Новая система CoolCenter Immersion рассчитана на высокоплотные нагрузки и поддерживает 25–240 кВт тепловой мощности на модуль. Она ориентирована на ЦОД, где традиционное воздушное охлаждение уже не справляется с задачами. Ключевые характеристики: Форм-фактор: 24U–52U. PUE — 1,08. Модульная архитектура. Компоненты: резервуар с диэлектрической жидкостью, CDU-блок, датчики температуры, насосы с переменной скоростью, трубная обвязка. Надёжность: двойные БП, резервные насосы. Управление: 9″ дисплей, интегрированные сенсоры, подключение к системе управления зданием (BMS). Возможность рекуперации тепла. Vertiv также рассчитывает укрепить позиции на рынке жидкостного охлаждения серверов за счет приобретения PurgeRite. В компании отмечают, что чистые контуры критичны для эффективности и отказоустойчивости всех типов охлаждения. Технологии поглощенного вендора – ключ к решению этой задачи. Поглощение PurgeRite дополняет недавние сделки Vertiv. Ранее компания купила CoolTera (инфраструктура подачи теплоносителя), BiXin Energy (центробежные чиллеры), WayLay.io (автоматизация, мониторинг) и Great Lakes (стойки, оптимизированные под жидкостное охлаждение). Механизм Blind Mate Floating от Southco повысит КПД жидкостного охлаждения серверов Механические отклонения в точках подключения компонентов систем жидкостного охлаждения серверов создают риски протечек и повышают энергозатраты. По оценкам Open Compute Project (OCP), отклонение всего на 1 мм увеличивает сопротивление потоку на 15% и повышает энергозатраты на эксплуатацию насосов на 7%. В гипермасштабных ЦОД это означает перерасход электричества в масштабе миллионов кВт*ч в год. Чтобы решить проблему, инженеры Southco разработали механизм Blind Mate Floating (BMF). Он компенсирует радиальное (до ±4 мм) и угловое (до 2°) смещение, а также смещения в осевом направлении (до 6 мм). Предусмотрено автоцентрирование для корректного подключения без визуального контроля (Blind Mate). Интерфейс UQDB обеспечивает быстрое обслуживание, позволяя заменять серверы как «горячие» модули и снижая риск простоя. Решение также совместимо с интерфейсом UQD. Герметичность и долговечность подтверждаются тестами на соответствие стандарту ASME B31.3 при давлении 21.7 бара (300 psig). Заявленный срок службы — 10+ лет. Продукт снижает энергопотребление и PUE благодаря уменьшению сопротивления потоку. GRC объявила новых партнеров и расширила ассортимент систем иммерсионного охлаждения Компания GRC (Green Revolution Cooling) представила новые решения для погружного охлаждения серверных систем с высокой плотностью комплектующих и объявила о стратегических партнёрствах, направленных на развитие охлаждающих технологий для периферийной IT-инфраструктуры (Edge) и гипермасштабных дата-центров. Новые продукты GRC ICEraQ Nano — стойка с поддержкой погружного охлаждения для размещения на периферии. Это компактная автономная система, рассчитанная на небольшие серверные и телеком-узлы. Возможно удаление до 13 кВт тепла. Предусмотрено 10U пространства для серверов. Конструкция использует 340 литров диэлектрической жидкости ElectroSafe (стойка поставляется уже заполненной). Встроенный воздушный теплообменник работает без подключения к внешней системе подачи охлаждённой воды. Есть механизм автоматического управления уровнем и циркуляцией жидкости, а также механизм подъёма серверов. Отдельно подчеркивается, что это первый продукт, созданный в рамках инженерского альянса GRC + Cisco. ReliaSys IR500 — новый блок CDU. Поддерживается IT-нагрузка до 500 кВт, обслуживаемая через контур прямого жидкостного охлаждения процессоров (DLC) и/или теплообменник на дверце стойки (RDHX). Партнёрства Вместе с Endor Development вендор будет разрабатывать решения для гипермасштабных ЦОД с «ИИ-фабриками». Обещаны новые референсные дизайны и инструменты оценки окупаемости инвестиций. Партнеры также планируют углубить взаимодействие с OEM-производителями серверов и охлаждающих жидкостей. Совместно с LG и SK Enmove компания собирается развивать технологии иммерсионного охлаждения для ИИ-дата-центров. LG Electronics будет отвечать за системную интеграцию, поставки CDU, FWU и чиллеров, а также за разработку специализированного DCIM-решения. SK Enmove возьмет на себя поставки охлаждающих жидкостей. GRC будет отвечать за проектирование, изготовление и внедрение резервуаров для иммерсионного охлаждения. Поставщик теплохладотехники для ЦОД Xnrgy привлек инвестиции от Capital Bridge и Prologis Поставщик систем охлаждения дата-центров Xnrgy Climate Systems привлек инвестиции от Capital Bridge Group и Prologis Ventures. Полученная сумма не раскрывается. Ранее свой капитал в компанию внесли Decarbonization Partners (BlackRock + Temasek), Climate Investment, Activate Capital. Вендор планирует использовать новый капитал, чтобы ускорить масштабирование производства и укрепить позиции на рынке энергоэффективного охлаждения ИИ-ЦОД. Компания, основанная в 2017 году, проектирует и производит теплохладотехнику, включая установки класса CRAH и CRAC мощностью от 60 кВт до >1 МВт. В ассортимент вендора входят чиллеры, вентиляторы, осушители и системы управления охлаждением. В 2025 году компания анонсировала строительство нового завода площадью 30 660 м² для выпуска воздушных чиллеров следующего поколения. Совокупная производственная площадь в распоряжении компании, включая заводы в Аризоне (Меса) и Квебеке (Монреаль), — почти 92 900 м². Ecolab расширила ассортимент систем жидкостного охлаждения серверов Компания Ecolab, специализирующаяся на технологиях водоподготовки и мониторинга, представила новое интегрированное решение для охлаждения ЦОД, включающее фирменный блок CDU. Продукт обеспечивает управление теплоносителем в рамках контуров прямоконтактного (D2C) охлаждения. Он доступен в рамках бизнес-модели «охлаждение как услуга» (CaaS; Cooling as a Service). Клиентам также предлагается технология мониторинга жидкостного охлаждения 3D TRASAR и сервисная поддержка специалистов Ecolab. Австралийские инженеры разработали охлаждающее покрытие, собирающее воду из воздуха Исследователи Сиднейского университета совместно со стартапом Dewpoint Innovations создали полимерное наноструктурированное покрытие, которое одновременно пассивно охлаждает поверхности и конденсирует воду из атмосферной влаги. По мнению экспертов, разработка имеет большой потенциал в секторе ЦОД, поскольку серверные фермы нуждаются и в пассивном охлаждении фасадов, и в жидкости для теплохладотехники. Это особенно актуально на фоне растущего дефицита пресной воды в засушливых районах, где часто строятся ЦОД. Новое покрытие отражает до 97% солнечного света и эффективно излучает тепло, возникающее внутри здания, во внешнюю среду. Поверхность остаётся на 6°C холоднее окружающего воздуха даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря охлаждению создаются условия для образования конденсата. Материал собирает влагу с эффективностью до 390 мл/м² в сутки. В течение полугодового испытания на крыше здания Sydney Nanoscience Hub конденсат образовывался примерно в течение трети (32%) дней. Покрытие на основе полимера PVDF-HFP имеет пористую структуру и не использует традиционные пигменты (например, TiO₂). Высокая отражательная способность достигается за счет структуры, а не пигментов. Исключение компонентов, поглощающих УФ-излучение, увеличивает отражательную способность и уменьшает нагрев. Диффузное отражение снижает бликовость, что упрощает применение на зданиях. nVent представила модульное жидкостное охлаждение серверов и скооперировалась с Siemens Компания nVent Electric анонсировала новую линейку модульных систем жидкостного охлаждения, разработанных для обслуживания GPU-серверов. Линейка включает усовершенствованные блоки распределения теплоносителя (CDU) внутрирядного и стоечного типа, технологические коллекторы охлаждающих контуров, а также обновлённые стойки. Вендор также объявил о партнёрстве с Siemens. Компании работают над референсной архитектурой электропитания и жидкостного охлаждения, предназначенной для гипермасштабных ИИ-кластеров. Компания сообщила о росте заказов в сегменте дата-центров на 270% по итогам 3 квартала 2025 года. При этом в целом по всем сегментам спрос увеличился на 65%. Выручка вендора за двенадцатимесячный период, завершившийся в октябре 2025 года, поднялась на 21,5%. Airsys запускает новую линейку систем охлаждения PowerOne для дата-центров Компания Airsys Cooling Technologies объявила о запуске высокоэффективной модульной платформы охлаждения PowerOne, разработанной специально для дата-центров с высокими тепловыми нагрузками. Решение поддерживает IT-нагрузки от 1 до 100 МВт. В состав платформы входит инфраструктурный блок Standard Cooling Stack, включающий высокоэффективный магнитоподвесный центробежный чиллер (гибридное воздушно-жидкостное охлаждение) CritiCool-X, CDU-блок FluidCool-X, компактную «вентиляторную стену» MaxAir, а также CRAH-модуль Optima2 CW для стоек с повышенной плотностью вычислительного оборудования. Также доступна одноконтурная система жидкостного распылительного охлаждения (Single-Phase Spray Cooling) под названием LiquidRack. Она может эксплуатироваться без компрессора. Заявлена совместимость с сухими градирнями AdiaCool (для максимизации фрикулинга) и возможность работы с CritiCool-X, если из-за климатических условий требуются чиллеры. Modine представила чиллер для ЦОД TurboChill DCS в корпусе из нержавеющей стали Компания Modine расширила линейку охладителей Airedale by Modine TurboChill DCS, выпустив новую модификацию из нержавеющей стали, специально ориентированную на системы прямоконтактного жидкостного охлаждения (DLC) в дата-центрах. Ключевые особенности: Нержавеющая сталь повышает надежность, снижая коррозию, загрязнение и отложения на охлаждающих пластинах. Оптимизация под высокое давление обеспечивает стабильность конструкции при экстремальных тепловых нагрузках, а также более точное управление фильтрацией и циркуляцией жидкости. Прямая интеграция с современными DLC-архитектурами позволяет отказаться от внутрирядных CDU-блоков, высвобождая в машзалах место под дополнительные серверные стойки. Эксплуатация при высоких температурах окружающей среды — до 55°C. Поддержка хладагента R1234ze. Sanhua демонстрирует новые модели пластинчатых теплообменников Испанский вендор Sanhua представил семь новых моделей пластинчатых теплообменников и обновлённое ПО Explorer для более точного подбора оборудования. Обновления ориентированы на широкий спектр приложений, включая интеграцию в чиллеры, тепловые насосы, котлы, системы охлаждения ЦОД. Улучшенное ПО обеспечивает более точный теплотехнический расчёт. В ассортимент вошли следующие модели: S6C — решение для маломощных тепловых насосов и экономайзеров, предлагающее компактную конструкцию и повышенный теплообмен. S20D — универсальный продукт, который может обслуживать испарители, конденсаторы, экономайзеры, десуперхитеры. Заявлены совместимость с хладагентом R290 и лазерная сварка соединений. S65A также подходит для R290. Диапазон мощности – 10–90 кВт. Используется двойная асимметричная пластина для снижения расхода хладагента. S114A — решение для экономайзеров модульных установок и винтовых компрессоров, а также для охлаждения ЦОД. Диапазон мощности – 30–200 кВт. S120 и S200 — для теплообмена в контурах вода–вода / вода–этиленгликоль в дата-центрах. Диапазон мощности S120 – 30–400 кВт, S200 – 80–600 кВт. Gates представила экологичный шланг для жидкостного охлаждения Производитель охлаждающего оборудования Gates выпустил новый шланг для систем жидкостного охлаждения серверов — Data Master Eco, который позиционируется как самый экологичный продукт в ассортименте вендора. При изготовлении не используется галоген, что снижает экологический след. Причем надежность из-за изменения состава не падает. Заявляется о сокращении энергозатрат при производстве на ~75%: исключены природный газ, вода и пар, традиционно используемые при вулканизации. Достигнуто снижение выбросов CO₂ и повышение производительности за счёт новой технологии отверждения. GF представила новую систему трубопроводов для ЦОД Швейцарская GF представила систему полимерных труб LiquidCore для построения магистралей между CDU-блоками и охлаждающими пластинами в серверных стойках. Продукт позиционируется как оптимальное решение для охлаждения высокопроизводительных серверов, обслуживающих ИИ-нагрузки. Корпоративным клиентам вендор предлагает интегрированные решения, включающие трубы, фитинги, клапаны, датчики, актуаторы, коллекторы и соединительные технологии. Создавая полностью интегрированные контуры — от чиллера до чипа, компания обеспечивает максимальную надежность. Alloy Enterprises представляет медные охлаждающие пластины для сверхплотных GPU-стоек Стартап Alloy Enterprises предложил использовать для охлаждения сверхплотных GPU-стоек цельнометаллические медные охлаждающие пластины, созданные методом диффузионной сварки слоёв металла. Продвигаемая компанией технология Stack Forging (вариант диффузионного соединения) превращает листовую медь в монолитные пластины для охлаждения GPU и вспомогательных компонентов. Листы меди режутся лазером. Зоны, которые не должны соединяться, покрываются ингибитором. Слои выравниваются, формируют «стопку» и проходят диффузионное спекание в прессе под воздействием давления и температуры. Итог — цельный металлический блок с интегрированными микроканалами — без швов, как при классическом фрезеровании, и без пористости, характерной для 3D-печати. Прочность материала соответствует свойствам исходной меди. Оптимальные размеры микроканалов в пластине (до 50 мкм) максимизируют пропускную способность и эффективность теплообмена. Изначально технология разрабатывалась под алюминий. Но из-за сильного интереса со стороны субъектов сектора ЦОД инженеры Alloy адаптировали техпроцесс под медь, которая лучше проводит тепло и устойчивее к коррозии. Швейцарцы создали алгоритм для максимизации эффективности рекуперации тепла ЦОД Швейцарская федеральная лаборатория материаловедения и технологии (Empa) опубликовала результаты исследования на тему максимизации эффективности рекуперации тепла от небольшого ЦОД. Инженеры создали алгоритм MOTA (Maximization of Outlet Temperatures Algorithm), который перераспределяет вычислительные нагрузки между серверами и максимизирует температуры выдуваемого воздуха в пределах допустимых норм ASHRAE, тем самым повышая качество и объём тепла, отдаваемого во внешний контур. Специалисты также разработали модель вычислительной флюидодинамики (CFD) с раздельным расчётом воздуха и воды и моделированием теплообмена в змеевиках по методике effectiveness–NTU. Тесты проводились с применением воздушно-охлаждаемого микро-ЦОД (1 стойка, до 12 кВт IT-нагрузки, 32 OCP-сервера) в офисном здании на территории Швейцарии. ЦОД был интегрирован в тепловые сети здания (среднетемпературный и низкотемпературный контур) через водяные охлаждающие змеевики. Алгоритм позволил добиться роста рекуперации тепла на 17,1%, а также снижения нагрузки на холодильное оборудование на 53,2% за счёт оптимизации распределения рабочих нагрузок и расхода воды. Повышение температур воды на обратке привело к уменьшению потребности в донагреве через тепловые насосы перед передачей в системы офисного здания. Castrol (BP) делает ставку на жидкостное охлаждение ЦОД Компания Castrol, являющаяся подразделением транснациональной нефтегазовой корпорации BP и известная по автосмазкам, утроила выручку от сегмента жидкостного охлаждения ЦОД за год. Около 2 лет назад в ее составе было сформировано подразделение, разрабатывающее специальные охлаждающие жидкости и инженерные решения для систем жидкостного охлаждения. Сегодня Castrol предлагает не только жидкости, но и лабораторные тесты для чипмейкеров и системных интеграторов, а также инжиниринг и консалтинг в сфере проектирования систем жидкостного охлаждения. Вендор отмечает, что США остаются наиболее крупным рынком за счет активного строительства ЦОД, но также фиксируется быстрый рост в Австралии, Индии, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и на Ближнем Востоке. В 2025 году Castrol запустила лабораторию по разработке решений для охлаждения ЦОД в Кремниевой долине (США). Аналогичные объекты работают в Нью-Джерси (США), Пангборне (Великобритания), Гамбурге (Германия) и Шанхае (Китай). Производство (блендинг) охлаждающих жидкостей организовано на площадках в Индии, Малайзии, Бельгии, Германии и США. Daikin поглощает поставщика жидкостного охлаждения Chilldyne Daikin Applied Americas объявила о покупке компании Chilldyne, специализирующейся на системах прямоконтактного охлаждения микрочипов с отрицательным давлением, снижающим риск утечек и простоев. Сумма сделки не раскрывается. Ассортимент Chilldyne включает запатентованные CDU с производительностью до 300 кВт, охлаждающие пластины, распределительные коллекторы (манифольды), а также ПО для мониторинга инфраструктуры охлаждения ЦОД. В Daikin отмечают, что покупка позволит компании сформировать «комплексную экосистему охлаждения» для гипермасштабных ЦОД. Сделка следует за августовским приобретением Daikin компании DDC Solutions, выпускающей стойки для сверхплотного размещения IT-оборудования и ПО для управления инфраструктурой. Eaton поглощает Boyd Thermal за $9,5 млрд, расширяя ассортимент систем охлаждения ЦОД Компания Eaton объявила о покупке бизнеса Boyd Thermal у Boyd Corporation (структура под контролем Goldman Sachs Asset Management). Сделка оценивается в $9,5 млрд, что кратно превышает годовую выручку приобретаемого вендора. Прогноз выручки Boyd Thermal на 2026 год – $1,7 млрд, включая $1,5 млрд от продажи жидкостного охлаждения субъектам сектора ЦОД, аэрокосмической отрасли и промышленности. Компания Boyd Thermal известна глобальным масштабом бизнеса. В ее штате более 5 тыс. сотрудников, а производственные мощности вендора располагаются в Северной Америке, Азии и Европе. LG и Flex объединяются для разработки модульных систем охлаждения серверов Корейская LG Electronics и американская Flex подписали меморандум о взаимопонимании для совместной разработки интегрированных модульных систем охлаждения серверов, ориентированных на высокоплотные ИИ-нагрузки. Партнёры будут совместно продвигать продукты друг друга, включая портфолио Flex (жидкостное охлаждение, силовые решения, IT-инфраструктура) и решения LG (блоки CRAC/CRAH, чиллеры, CDU, мониторинг). Клиенты смогут заказывать предсобранные и протестированные блоки на базе продуктов LG и Flex, сокращая сроки развертывания IT-инфраструктуры. Модульная архитектура позволяет добавлять охлаждающие блоки по мере роста тепловой нагрузки. Salute предлагает аутсорс эксплуатации прямоконтактного жидкостного охлаждения ЦОД Компания Salute предложила корпоративным клиентам из сектора ЦОД аутсорс эксплуатации прямоконтактного (Direct-To-Chip; DTC) жидкостного охлаждения. Новое предложение ориентировано на снижение эксплуатационных рисков, связанных с DTC-охлаждением (утечки, сбои, перегрев GPU/CPU). Компания готова взять за себя проектирование, поддержку пуско-наладки и эксплуатационный аудит оборудования на площадках клиентов. Ее инженеры будут использовать богатый опыт в сфере DTC, формируемый совместно с NVIDIA, производителями CDU, химреагентов, систем обнаружения утечек и OEM-поставщиками серверов. В число первых клиентов уже вошли такие поставщики услуг ЦОД как Applied Digital, Compass Datacenters и SDC. Специалисты Salute планируют взять под управление системы охлаждения ЦОД мощностью около 260 МВт уже в ближайшие месяцы. К концу 2027 года ожидается рост до 3,3 ГВт. Kaltra обновила линейку микроканальных испарительных теплообменников Немецкая Kaltra представила новую линейку микроканальных испарительных теплообменников, спроектированных для стабильной работы в сложных тепловых режимах. Ключевые особенности обновлённой конструкции: Горизонтальное расположение микроканальных трубок, ранее считавшееся нежелательным, реализовано благодаря новому подходу к дренажу конденсата. Вертикальные пластины с жалюзийными ребрами (louvre-fin) заменили отдельные ленты гофрированных ребер. Кромки пластин удерживают более высокую температуру и направляют конденсат вниз, обеспечивая полный дренаж. В Kaltra отмечают, что эти технологии могут применяться в ЦОД в тандеме с чиллерами, реверсивными тепловыми насосами и системами охлаждения прямым расширением (DX). Они также могут использоваться в системах рекуперации тепла, генерируемого серверами. Airedale представила модульный CDU на 2 МВт+ на базе монтажной рамы Компания Airedale by Modine расширила линейку систем распределения теплоносителя (CDU), выпустив модуль на базе монтажной рамы (skid) с производительностью от 400 кВт до более чем 2 МВт. Производство будет развернуто на площадках в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предусмотрены три стандартных типоразмера. Установки могут размещаться в коридорах машзалов и технических помещениях. Заявлена трубная обвязка из нержавеющей стали. Есть механизм фильтрации (25 мкм). Ожидаемый срок службы – 15+ лет при корректной эксплуатации. Заявляется полная интеграция с популярными системами управления зданиями (BMS). Есть поддержка интерфейса Redfish API для ранних уведомлений о неисправностях и согласованных переключений (handshake). Возможно объединение до 8 CDU для увеличения мощности и отказоустойчивости. Thermal Kit – блок термоэлектрических охладителей Phononic для снятия троттлинга Компания Phononic из США анонсировала систему охлаждения Thermal Kit на базе термоэлектрических модулей (TEC), предназначенную для повышения стабильности вычислительного оборудования и сокращения теплового троттлинга, который способен существенно снижать производительность. Для нивелирования троттлинга в отдельных ЦОД применяется избыточное охлаждение, что увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы. Комплект Thermal Kit включает высокопроизводительные TEC-модули, интегрированную механическую инфраструктуру и теплоинтерфейсы. Он обеспечивает точное охлаждение центральных и графических процессоров, памяти типа HBM и других горячих элементов серверов. Возможна интеграция с существующими системами жидкостного охлаждения. Заявляется мгновенная реакция на тепловые всплески (система активируется за миллисекунды, в отличие от инерционных механических контуров). Это достигается, помимо прочего, благодаря предиктивному управлению на базе собственных алгоритмов Phononic. Thermal Kit обеспечивает значительную экономическую отдачу за счёт ускорения ИИ-вычислений на фоне снижения троттлинга при нагрузках, а также лучшей загрузки активов без полной перестройки инфраструктуры. Еще одни плюс – продление срока службы оборудования благодаря стабильному тепловому режиму. Кроме того, повышение температуры контура жидкостного охлаждения при интеграции Thermal Kit уменьшает нагрузку на чиллеры и снижает энергопотребление ЦОД. The post Ключевые события и тренды рынка охлаждения ЦОД: дайджест за ноябрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Резервное электроснабжение ЦОД: отраслевой дайджест за май-ноябрь 2025 года
2025 год еще не закончился, но уже успел стать рекордным по числу новостей на тему резервного электроснабжения дата-центров. От гибридных мобильных решений, сочетающих солнечные батареи с аккумуляторными блоками в контейнерном форм-факторе, до водородных модулей и систем на переработанных батареях старых электромобилей – вендоры со всего мира предлагают продукты под любой бюджет и задачи. Инженеры превращают […] The post Резервное электроснабжение ЦОД: отраслевой дайджест за май-ноябрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
2025 год еще не закончился, но уже успел стать рекордным по числу новостей на тему резервного электроснабжения дата-центров. От гибридных мобильных решений, сочетающих солнечные батареи с аккумуляторными блоками в контейнерном форм-факторе, до водородных модулей и систем на переработанных батареях старых электромобилей – вендоры со всего мира предлагают продукты под любой бюджет и задачи. Инженеры превращают списанные авиационные двигатели в генераторы, а химики — графен в основу стоечных энергохранилищ нового поколения. Читайте полный дайджест, чтобы узнать, какие технологии уже меняют силовую архитектуру ЦОД, и кто станет лидером в гонке за энергетическую независимость. Shell и QingAn Energy Storage представили систему хранения энергии с иммерсионным охлаждением Китайское подразделение Shell и местная компания QingAn Energy Storage (QAES) объявили о запуске первой в мире системы хранения энергии класса BESS (Battery Energy Storage System) с прямым иммерсионным охлаждением, активно применяемым в дата-центрах. Аккумуляторные ячейки полностью погружаются в диэлектрическую жидкость Shell GTL, обеспечивающую равномерное распределение температуры и естественную конвекцию без насосов. Жидкость биоразлагаемая. Ранее она была сертифицирована Intel для использования в дата-центрах. QAES отвечает за интеграцию систем и развертывание на промышленных объектах. Заявлено снижение энергопотребления вспомогательного оборудования примерно на 60%. Перепад температур между ячейками составляет около 1°C, между модулями — не более 3°C. Результаты – рост срока службы батарей и улучшение циклов заряд-разряд. EticaAG представила иммерсионно охлаждаемые литий-ионные батареи для ЦОД Производитель систем хранения энергии EticaAG также готовится вывести на рынок литий-ионные BESS с иммерсионным охлаждением. Модели из новой линейки Fortis Series предназначены для установки прямо в машзалах ЦОД. На данный момент линейка включает 2 решения: Fortis Sidecar и Fortis 400 Rack. <img loading="lazy" decoding="async" width="367" height="450" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original-367x450.png" alt="EticaAG Fortis Series " class="wp-image-601489" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original-367x450.png 367w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original-245x300.png 245w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original-768x941.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original-122x150.png 122w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/etica_fortis.original.png 836w" sizes="auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px" /> Оба продукта построены на базе аккумуляторных ячеек типа NMC, которые полностью погружены в сертифицированную диэлектрическую жидкость Shell. Технологии LiquidShield и HazGuard устраняют риски возгорания и токсичного газовыделения. Поддерживаются традиционные компоновки в составе стандартных ИБП и прогрессивные архитектуры вроде OCP Diablo 400. Технические характеристики: Fortis Sidecar: емкость до 233 кВтч на стойку; номинальная / пиковая мощность – 330 кВт / 600 кВт; до 30 минут автономной работы при нагрузке 80%. Fortis 400 Rack: емкость до 224 кВтч; номинальная / пиковая мощность – 1,74 МВт / 2,48 МВт; 45–90 секунд автономной работы при полной нагрузке. Производство наладят в США. Старт поставок ожидается в 4 квартале 2026 года. Solidion демонстрирует модульный ИБП PEAK Series для ИИ-дата-центров Производитель аккумуляторов Solidion Technology с головным офисом в США анонсировал новые источники бесперебойного питания для дата-центров, обслуживающих задачи, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Линейка получила название PEAK Series, что расшифровывается как Power, Energy, Anode, Knowledge. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="338" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/download_1_6hBB3lH.original-600x338.png" alt="Solidion демонстрирует модульный ИБП PEAK Series для ИИ-дата-центров" class="wp-image-601488" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/download_1_6hBB3lH.original-600x338.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/download_1_6hBB3lH.original-400x225.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/download_1_6hBB3lH.original-250x141.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/download_1_6hBB3lH.original.png 700w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> ИБП используют фирменные литий-ионные ячейки с анодом из кремний-углеродного композита 5500. Заявлено значительное уменьшение занимаемого пространства, рост срока службы и снижение затрат на обслуживание относительно стандартных свинцово-кислотных аналогов. Вендор уже ведет переговоры с операторами дата-центров о тестировании и интеграции. Аккумуляторы подходят для наземного применения и использования в условиях открытого моря, включая развертывание в плавучих ЦОД. Eaton 9PX Gen2 – новая система ИБП для дата-центров с SiC-компонентами Компания Eaton выпустила обновлённый источник бесперебойного питания 9PX Gen2, ориентированный на дата-центры. Предлагаются модификации мощностью от 5 до 11 кВт. Внутристоечный форм-фактор призван упростить развертывание. ИБП занимает в стойке пространство высотой 4U. Прочие особенности: КПД. До 97,2% благодаря использованию компонентов на основе карбида кремния (SiC). Совместимость. Поддержка кабелей C14 и C20 через универсальный разъём C39. Эксплуатация. ИБП оснащён сетевой картой для удалённой настройки и мониторинга. Компания Eaton, основанная в 1911 году, укрепляет позиции на рынке энергосистем для ИИ-ЦОД. В мае 2025 года вендор объявил о партнёрстве с Nvidia для создания систем электропитания мощностью свыше 1 МВт на стойку. В марте компания приобрела производителя корпусов для силового оборудования Fibrebond за $1,4 млрд. ON.energy представила ИБП нового поколения для ИИ-ЦОД Американская ON.energy сообщила о поступлении в продажу средневольтного ИБП для дата-центров с мощными GPU-кластерами, которые обслуживают ресурсоемкие ИИ-нагрузки. Заявляется масштабирование в диапазоне от нескольких мегаватт до гигаватт. Продукт уже тестируется в нескольких гипермасштабных дата-центрах. Компания ON.energy, основанная в 2016 году и базирующаяся в Майами, также разрабатывает аккумуляторные системы хранения энергии для обслуживания центральных электросетей. На момент анонса нового ИБП в разработке находились системы подобного плана общей мощностью более 400 МВт*ч. ProEnergy превращает авиадвигатели в генераторы для ЦОД Компания ProEnergy из США начала переоборудовать старые реактивные двигатели CF6-80C2, ранее использовавшиеся в самолётах Boeing 767 и Airbus A310, в газотурбинные генераторы для дата-центров. Операторам ЦОД она уже предлагает модуль PE6000, который после доработки выдаёт 48 МВт мощности. Двигатель получает новую турбинную секцию, систему крепления и цифровое управление. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="312" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original-600x312.png" alt="реактивные двигатели CF6-80C2" class="wp-image-601486" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original-600x312.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original-400x208.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original-768x399.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original-250x130.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/ProEnergy.original.png 1237w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Вендор уже получил заказы на 21 турбину для оснащения двух ЦОД суммарной мощностью более 1 ГВт. Установки позиционируются как переходный вариант на 5–7 лет — до полноценного подключения ЦОД заказчика к центральной электросети. После этого оборудование можно использовать как резервное или продавать генерируемое им электричество. Причина инициативы — дефицит промышленных турбин: сегодня их производят в основном GE Vernova, Siemens и Mitsubishi, а поставки растянуты до 2029 года. В ProEnergy хотят удовлетворить спрос путем модернизации более тысячи списанных авиадвигателей. Ampace представила новые литиевые и полу-твёрдотельные батареи для систем ИБП Вендор Ampace представил два новых решения для хранения электроэнергии в ЦОД. Во-первых, компания вывела на рынок линейку литиевых батарей для систем ИБП, получившую название PU200. Серия PU200 предлагает срок службы до 15 лет, а также высокую энергоёмкость и плотность мощности. Вторая новинка – технология полу-твёрдотельных аккумуляторов (Semi-Solid-State). Ее разработчики обещают рост энергоёмкости и кардинальное повышение безопасности. Вендор уже ведет разработку реальных продуктов на базе этой технологии. Honeywell и LS Electric разработают модульную систему хранения энергии в ЦОД Южнокорейская корпорация LS Electric и американская Honeywell подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере разработки модульных систем хранения энергии аккумуляторного типа (Battery Energy Storage System; BESS) для дата-центров, промышленных и коммерческих зданий. Honeywell предложит опыт в автоматизации зданий и управлении инженерными системами, LS Electric — компетенции в энергетической инфраструктуре и системах распределения электричества. Их совместное BESS-решение позволит стабилизировать подачу электроэнергии ЦОД и снизить зависимость дата-центров от центральной сети в периоды пиковой нагрузки. Вендоры также планируют сотрудничать в области проектирования интеллектуальных распределительных щитов и программного обеспечения. Эти системы будут отслеживать качество электроэнергии, прогнозировать возможные сбои и оптимизировать нагрузку, снижая риск простоев. Представлен проект PairPHNXX – гибрид СЭС и аккумуляторного хранилища в контейнере Калифорнийский энергетический стартап Paired Power и австралийский разработчик микросетей PHNXX представили энергетическую систему PairPHNXX, которую можно использовать для энергоснабжения автономных ЦОД. Продукт представляет собой мобильную аккумуляторную установку с массивом солнечных батарей. Все компоненты «упакованы» в стандартный 20-футовый контейнер. Обещано развёртывание за 1 день без использования тяжёлой техники. Емкость аккумуляторного хранилища – от 42,4 до 636 кВт*ч, а мощность солнечных батарей – от 46,4 до 92,8 кВт. PHNXX отвечает за модульное оборудование и солнечные панели, а Paired Power — за систему управления, инверторы и интеграцию аккумуляторов. Rolls-Royce представила газовый генератор 20V4000 mtu для дата-центров Британская корпорация Rolls-Royce расширила линейку генераторов, запустив модель 20V4000 mtu мощностью 2,8 МВт для рынка ЦОД. Вендор планирует начать поставки в 2026 году. Целевой рынок — Северная Америка, где природный газ остаётся дешёвым и доступным. Ключевые особенности: Запуск за 45 секунд, что позволяет быстро выйти на полную мощность. Упрощённая безредукторная конструкция снижает потери и делает установку более надёжной. КПД выше на 10%, чем у аналогов. Volvo Energy представила контейнерное энергохранилище PU2000 для ЦОД Энергетическое подразделение Volvo Group, известное как Volvo Energy, анонсировало новую систему накопления и хранения энергии PU2000. Это контейнерное решение мощностью 1 МВт и ёмкостью 2 МВт*ч, созданное для коммерческих и промышленных применений, а также для обслуживания ЦОД. Ключевые характеристики: Форм-фактор: 20-футовый ISO-контейнер (6,1×2,5×2,6 м, 19,5 т). Аккумуляторные элементы: литий-ионные ячейки NCA с жидкостным охлаждением. Конфигурация: модульная, до 10 блоков в параллель. КПД: >90% при 400 В и 50 Гц. Ресурс: более 6 000 циклов заряда-разряда при уровне разряда 94%. Диапазон работы: от -20°C до +40°C (от -30°C до +50°C с ограничением мощности). Безопасность: защита IP55, система пожаротушения без ПФАС, датчики дыма, панели сброса давления, соответствие стандартам UL9540A и IEC 62619. Конструкция PU2000 допускает эксплуатацию в сетевом и изолированном режиме, удалённое управление по 4G (Modbus TCP/IP, REST API), а также мониторинг через веб-портал и мобильное приложение. Первые поставки ожидаются в конце 2026 года. Horizon представила водородный модуль на 3 МВт для резервного энергоснабжения ЦОД Сингапурская Horizon Fuel Cell выпустила водородный топливный элемент Horizon Packs мощностью 3 МВт для резервного электроснабжения дата-центров. Устройство размещено внутри 40-футового контейнера. В контейнере есть резервуар для хранения водорода объёмом в 1 тонну. При масштабном внедрении возможен ценовой паритет с дизельными генераторами. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="297" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original-600x297.png" alt="Horizon Packs" class="wp-image-601481" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original-600x297.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original-400x198.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original-768x380.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original-250x124.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-09-26_100318.original.png 1117w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Мощность новинки на 100% выше, чем у стандартных топливных элементов с протонообменной мембраной (PEM), а также на 300% выше, чем у твердооксидных аналогов (SOFC). Единственный побочный продукт при эксплуатации модуля — чистая вода. Конструкторы использовали топливные ячейки мощностью 400 кВт, применяемые в тяжёлых транспортных средствах. Hithium представила комбинированную систему хранения энергии ∞Power для ЦОД Китайская фирма Hithium, специализирующаяся на системах накопления энергии, представила новую систему хранения энергии ∞Power для рынка ЦОД, включающую 3 компонента: ∞Power 6.25 MWh — блок аккумуляторов долгосрочного хранения (до 8 часов); ∞Power N 2.28 MWh — система кратковременного хранения на натрий-ионных батареях (1 час); механизм оценки срока службы, анализирующий деградацию оборудования под динамическими нагрузками. Основанная в 2019 году компания Hithium укрепляет позиции на рынках стран Запада. В 2025 году она открыла завод площадью 45 000 м² в Техасе (США). Предприятие рассчитано на выпуск аккумуляторных модулей общей емкостью 10 ГВт*ч в год. SunCable разрабатывает гибриды гелиоэлектростанций и энергохранилища для ЦОД Австралийская компания SunCable планирует к 2028 году наладить производство гибридных силовых систем для ЦОД, которые будут включать гелиоэлектростанции и энергохранилища. Инициатива получила название Australia-Asia Power Link (AAPowerLink). На первоначальном этапе планируется выход на рынки Австралии и Сингапура. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="431" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-600x431.png" alt="" class="wp-image-601480" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-600x431.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-400x287.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-768x552.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-1536x1103.png 1536w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09-209x150.png 209w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-09-12-at-12.11.09.png 1554w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Первые потребители — австралийские дата-центры. Сегодня Австралия входит в мировой топ-5 хабов ЦОД. В стране эксплуатируется 250 дата-центров. К 2030 году потребуется ещё 175. Их доля в общестрановом энергопотреблении, как ожидается, вырастет с 5% до 8–15%. Toshiba принимает заказы на модульный ИБП 3000 SP для периферийных ЦОД Toshiba начала поставки системы ИБП 3000 SP UPS, которая создавалась с прицелом на периферийные дата-центры. Ключевые характеристики: Модульная архитектура: 8 универсальных слотов для силовых или аккумуляторных модулей в корпусе 30U. Мощность: доступны модификации на 6, 12, 18 и 24 кВт. Частоты и напряжение: 60/50 Гц и 240/120 В либо 208/120 В. КПД: до 91 % в онлайн-режиме и до 98 % в ECO-режиме. Обслуживание без остановки: «горячая» замена модулей питания и батарей. Интерфейс: сенсорный дисплей 10″ и интегрированный IIoT-модуль RemotEye 5 с возможностью удалённого мониторинга и ИИ-аналитики. Автономная работа: около 7 минут при 100% нагрузке. Рабочий диапазон температур: от 0 °C до 40 °C. Сертификации: UL/cUL 1778, IEC/EN 62040-1, RoHS, NEMA 1, FCC Class A. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-7uzjlibgh5a" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7uZJliBgH5A?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7uZJliBgH5A?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Система поддерживает двойное преобразование (VFI) и резервирование по схеме N+X, обеспечивая непрерывную работу при сбое отдельного модуля. Skeleton представила энергохранилище на графеновых суперконденсаторах для ЦОД Эстонско-немецкая компания Skeleton Technologies запустила новое решение для хранения электроэнергии в ЦОД. В основе продукта GrapheneGPU лежат суперконденсаторы с графеном особой структуры (Curved Graphene). Ключевые факты: Назначение: система сглаживает пики энергопотребления GPU-ускорителей в ЦОД. Технология: вместо литиевых батарей применяются суперконденсаторы с изогнутым графеном, обеспечивающие более высокую плотность энергии и длительный срок службы. Эффекты: исчезает необходимость в «фиктивных нагрузках» (dummy loads); потери энергии снижаются на 45% относительно стандартных аналогов; уменьшается потребность в охлаждении; сокращаются расходы на апгрейд электросетей. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="399" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/skeleton.original-600x399.png" alt="Skeleton представила энергохранилище на графеновых суперконденсаторах для ЦОД" class="wp-image-601479" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/skeleton.original-600x399.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/skeleton.original-400x266.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/skeleton.original-225x150.png 225w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/skeleton.original.png 664w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Доступны две модификации, каждая из которых может комплектоваться как воздушным, так и жидкостным охлаждением: 1U PCS 50 — 60 кВт пиковой мощности, 48 В постоянного тока; 4U PCS 400 — 160 кВт пиковой мощности, 400 В постоянного тока. Компания Skeleton Technologies основана в 2009 году и известна решениями на основе суперконденсаторов, включая систему SkelGrid (до 3 МВт в одной стойке). Среди инвесторов, ранее поддержавших вендора, присутствуют Siemens Financial Services, Marubeni Corporation, FirstFloor Capital и EIT InnoEnergy. Аккумуляторы вместо ДГУ: FlexGen и Rosendin тестируют энергохранилище нового поколения Американские компании FlexGen Power Systems и Rosendin объявили о совместной разработке системы хранения энергии аккумуляторного типа (Battery Energy Storage System; BESS), способной заменить традиционные источники бесперебойного питания в дата-центрах. Решение объединит программное обеспечение HybridOS и технологии Soft Grid и Island Grid, предоставленные FlexGen, с инженерной экспертизой Rosendin в области электросетей и строительства ЦОД. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="338" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original-600x338.png" alt="FlexGen BESS" class="wp-image-601478" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original-600x338.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original-400x225.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original-768x432.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original-250x141.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/FlexGen-battery-energy-storage-software.jpg.original.png 1216w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Вендоры позиционируют разработку как продукт принципиально новой категории: BESSUPS. Устройство будет располагаться вне здания дата-центра и подключаться к сети на среднем напряжении (1 000–35 000 В). Система обеспечит непрерывное электропитание нагрузки, снизит капитальные затраты и сложность инфраструктуры, а также позволит отдавать лишнее электричество обратно в центральную сеть. Rosendin и Phinergy продвигают алюминий-воздушные генераторы вместо дизельных <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="242" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original-600x242.png" alt="Rosendin и Phinergy продвигают алюминий-воздушные генераторы " class="wp-image-601477" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original-600x242.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original-400x161.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original-768x309.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original-250x101.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot_2025-08-12_113810.original.png 1336w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Израильский вендор Phinergy заручился поддержкой американской инженерной компании Rosendin для вывода на мировой рынок системы резервного электропитания AAG (Aluminum-Air Generator), которая позиционируется как экологичная замена ДГУ для дата-центров. Ключевые факты: AAG использует алюминий как топливо, производя электричество без выбросов. Решение рассчитано на мегаваттный масштаб и обеспечивает многодневную автономность гипермасштабных ЦОД. В отличие от батарей, AAG использует кислород из воздуха, что снижает вес системы. Производительность: ≈10 МВтч на м³ против 4 МВтч у дизеля, при меньшей себестоимости. Компания Phinergy была основана в 2009 году в Лоде. В 2021 году она вышла на биржу Тель-Авива и создала СП с Indian Oil для развития алюминий-воздушных технологий хранения энергии в Индии. Nature: совместное энергохранилище помогает дата-центрам экономить Исследователи из Государственной электросетевой корпорации Хубэя (State Grid Hubei Electric Power Co.) разработали модель совместного использования систем хранения энергии (Shared Energy Storage System; SESS) группами дата-центров. Цель — повысить эффективность и снизить затраты на фоне растущего энергопотребления и перехода отрасли к «зелёной» инфраструктуре. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nature. Ключевые моменты: Совместное энергохранение: дата-центры объединяются в альянсы и совместно инвестируют в аккумуляторные мощности, перераспределяя электричество между площадками в зависимости от нагрузки и выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Гибкое управление энергопотреблением: модель учитывает возможность перемещения задач между отдельными ЦОД для снижения нагрузки на инфраструктуру в часы пик. Оптимизация: предложен алгоритм, который минимизирует инвестиции и эксплуатационные расходы с учетом неопределённых факторов (погода, температура, нагрузка). Алгоритм нового типа: усовершенствованный метод решения задач сокращает время расчёта в 11 раз по сравнению с аналогами и повышает точность оптимизации при моделировании свыше 200 сценариев. Результаты испытаний: эксперимент с тремя дата-центрами показал снижение совокупных затрат на 2–3% по сравнению с автономным хранением энергии. Слияние Zeo Energy и Heliogen: ставка на долгосрочное энергохранение для дата-центров Американская Zeo Energy Corporation, специализирующаяся на поставках солнечных электростанций, купила разработчика решений в области альтернативной энергетики и хранения тепловой энергии Heliogen. После закрытия сделки Zeo создаст новое подразделение, которое будет заниматься генерацией и долгосрочным хранением энергии для коммерческих и промышленных объектов, включая ЦОД. Ожидается, что объединение технологий Zeo и опыта Heliogen позволит создать масштабируемую энергетическую платформу. По мнению экспертов, гибридное решение будет востребованным по многим причинам. Сегодня широкому внедрению солнечных батарей в ЦОД мешают прерывистость генерации, дефицит земли и сложности интеграции с сетями. Объединение генерирующих мощностей с энергохранилищем решает часть проблем. Вторая жизнь автозапчастей: Redwood и Crusoe переводят ЦОД на старые аккумуляторы электромобилей Redwood запустила новое подразделение Redwood Energy, перерабатывающее около 90% всех литий-ионных батарей в Северной Америке (около 20 ГВт*ч в год). Аккумуляторы, утратившие пригодность для транспорта, применяются как стационарные накопители энергии — это снижает себестоимость систем почти вдвое по сравнению с новыми батареями. Технология нашла применение в секторе дата-центров. Поставщик услуг ЦОД Crusoe Energy совместно с Redwood создал крупнейшее в Северной Америке энергохранилище на базе переработанных аккумуляторов на кампусе в Спарксе, штат Невада (США). Накопитель энергии емкостью 63 МВт*ч работает в тандеме с массивом солнечных батарей мощностью 12 МВт. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-ts50wfskrpu" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/tS50wfsKRpU?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/tS50wfsKRpU?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> При его создании применялись бывшие в употреблении аккумуляторы электромобилей, сохранившие 70–80% ёмкости. Комплекс будет использоваться для электропитания модульных дата-центров Crusoe Spark, обслуживающих ИИ-задачи. HyOrc предлагает многотопливные электростанции как альтернативу нестабильным сетям На фоне перебоев электроснабжения в Испании, Португалии и Франции HyOrc Corporation вывела на европейский рынок модульные многотопливные энергетические установки HyOrc, которые размещаются в контейнерах (20 или 40 футов) и развёртываются менее чем за 6 месяцев, что актуально для многих проектов в сфере ЦОД. В основе — высокоэффективный многотопливный двигатель с циклом Ренкина (ORC), обеспечивающий КПД до 45%. Технология отличается надежностью, масштабируемостью и гибкостью с точки зрения топлива, не требуя чистого водорода или сложной инфраструктуры. В частности, поддерживаются следующие виды топлива: водород; метанол; сжиженный газ; биогаз; синтез-газ. CATL представила систему хранения энергии TENER Stack ёмкостью 9 МВт*ч для дата-центров Китайская компания CATL представила модульную систему хранения энергии TENER Stack. Новинка сочетает рекордную плотность энергии, простоту транспортировки и повышенные стандарты безопасности. Емкость базового блока в 9 МВт*ч допускает обслуживание небольших ЦОД. Ее также достаточно, чтобы зарядить 150 электромобилей. Заявлена совместимость с инфраструктурой передачи переменного тока. Энергохранилище модульное. В качестве форм-фактора выбран ISO-контейнер. Модуль весит менее 36 тонн, что соответствует транспортным стандартам в 99% стран. Это: упрощает международные перевозки; снижает транспортные издержки; обеспечивает устойчивость и безопасность при транспортировке. Безопасность обеспечивают химикаты с высокой термостабильностью, газовые сенсоры с повышенной чувствительностью, а также трёхслойная теплоизоляция, выдерживающая пожар до 2 часов. Устройство соответствует стандарту IEEE693 (землетрясения до 9 баллов, ураганы 5 категории), генерируя шум не выше 65 дБ (подходит для использования в городской среде). The post Резервное электроснабжение ЦОД: отраслевой дайджест за май-ноябрь 2025 года appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Фотоотчет о ЦОД Amazon Project Rainier: $11 млрд инвестиций, 1 млн чипов и новая архитектура
В октябре 2025 года облачный гигант Amazon Web Services (AWS) ввел в эксплуатацию самый крупный из своих кампусов ЦОД. Серверная ферма, известная как Project Rainier, разместилась в городе Нью-Карлайл, штат Индиана (США). Всего годом ранее на территории выделенного под застройку участка площадью 485 гектаров находились кукурузные поля. Теперь его занимает сверхмощный комплекс ЦОД, стоимостью $11 […] The post Фотоотчет о ЦОД Amazon Project Rainier: $11 млрд инвестиций, 1 млн чипов и новая архитектура appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
В октябре 2025 года облачный гигант Amazon Web Services (AWS) ввел в эксплуатацию самый крупный из своих кампусов ЦОД. Серверная ферма, известная как Project Rainier, разместилась в городе Нью-Карлайл, штат Индиана (США). Всего годом ранее на территории выделенного под застройку участка площадью 485 гектаров находились кукурузные поля. Теперь его занимает сверхмощный комплекс ЦОД, стоимостью $11 млрд, предназначенный преимущественно для обучения и эксплуатации больших языковых моделей Anthropic Claude. Усиление конкуренции Project Rainier позиционируется как один из первых реально функционирующих гипермасштабных дата-центров для обслуживания ИИ-задач. Многие конкуренты AWS пока только анонсировали соответствующие мегапроекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем. В частности, инициатива стала ответом Amazon на амбиции OpenAI и Meta, которые запустили аналогичные проекты с кодовыми именами Stargate и Hyperion, соответственно. Google также строит новый гипермасштабный кампус ЦОД для ИИ-задач в американском Арканзасе. Инвестиции и строительство В 2024 году Amazon подписала с властями Индианы соглашение на $11 млрд, ознаменовавшее собой начало крупнейших капиталовложений в истории штата. Строительство началось в сентябре того же года. Проект показал, насколько высокий прирост скорости достигается благодаря мобилизации корпоративных ресурсов: одновременно работали четыре генподрядчика, а ежедневно на площадке присутствовало до 4 тыс. строителей. И это притом, что население соседнего города Нью-Карлайл составляет всего 1,9 тыс. человек. К октябрю 2025 года в эксплуатацию введено семь дата-центров на территории кампуса. Ещё два строятся. Проект предполагает возведение в общей сложности до 30 зданий площадью по 18 580 м² каждое. Полный ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Для энергоснабжения Project Rainier используются генерирующие мощности на 2,2 ГВт — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1,6 млн среднестатистических американских домохозяйств. Партнёр проекта, Indiana Michigan Power, планирует приобрести под нужды кампуса газовую электростанцию в соседнем штате Огайо. Но эта установка будет покрывать лишь около 15% потребностей новых ЦОД после полного ввода кампуса в эксплуатацию. Поэтому потребуются дополнительные генерирующие мощности. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-0tnhsrnqdqm" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/0TnHSRNqDqM?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/0TnHSRNqDqM?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Ставка Amazon на собственные чипы Project Rainier стал крупнейшей в мире площадкой для обучения и эксплуатации ИИ-моделей, оборудованной без использования GPU-ускорителей производства Nvidia. Вместо них на кампусе по состоянию на октябрь 2025 года установлены 500 000 чипов Trainium 2, разработанных AWS специально для машинного обучения. До конца года их количество достигнет 1 млн, что сделает Project Rainier самым мощным ИИ-кластером с кастомными ИИ-микрочипами. Технологические особенности Trainium 2: Вертикальная подача электропитания: регуляторы напряжения встроены в каждый чип, что снижает потери на 14%. Архитектура матричных массивов: повышает энергоэффективность при обработке операций, связанных с машинным обучением. Интеграция: совместимость с чипами Graviton и Inferentia в рамках общей инфраструктуры AWS. По оценкам инженеров Amazon, Trainium 2 обеспечивает на 40% лучшую энергоэффективность и в 1,6 раза более высокую удельную производительность по сравнению с предыдущим поколением ИИ-чипов корпорации. Следующее поколение (Trainium 3) будет создано совместно с Anthropic и оптимизировано под frontier-модели (Claude 3 и Claude Code). Оно обеспечит более высокую плотность компонентов и сниженное энергопотребление на единицу TFLOPS. Система охлаждения и энергоэффективность Project Rainier стал «витриной» инженерных инноваций AWS. При проектировании особое внимание уделено энергоэффективности и снижению углеродного следа: Использование прямоконтактного жидкостного охлаждения (direct-to-chip) с замкнутым контуром позволило минимизировать расход воды и задействовать наружный воздух в холодное время года. Применены стойки, способные вмещать IT-нагрузку с высокой плотностью (до 80 кВт каждая). Показатель в два раза выше стандартов традиционных дата-центров AWS. Механические системы потребляют на 46% меньше электроэнергии, чем на предыдущих кампусах ЦОД корпорации. При строительстве использован бетон с пониженным содержанием двуокиси углерода (-35% CO₂). Сотрудничество Anthropic и AWS Anthropic — один из крупнейших клиентов AWS и партнёр по исследованиям в сфере искусственного интеллекта. Компания получила инвестиции от Amazon в размере $8 млрд и полностью перенесла обучение моделей Claude на инфраструктуру Project Rainier. Anthropic демонстрирует экспоненциальный рост: Годовой доход компании достиг $7 млрд, увеличившись более чем в три раза за год. Количество корпоративных клиентов превысило 300 000 (рост ×300 за 2 года). Продукт Claude Code (ИИ-помощник для программирования) принес $500 млн дохода уже через два месяца после запуска. Компания использует мультивендорную стратегию, сотрудничая с Alphabet для получения доступа к 1 млн чипов TPU. Тем не менее, AWS остаётся основным инфраструктурным партнёром Anthropic. Социальный контекст и локальные вызовы Масштаб проекта вызвал неоднозначную реакцию у жителей Нью-Карлайла. Даже представители городского совета, отмечая, что под строительство Project Rainier выведено из сельхозоборота около 500 гектаров плодородной земли, признали, что сложно терять столько сельхозугодий – особенно когда они кормят местное сообщество. Рост энергопотребления также вызывает обеспокоенность. По оценкам экспертов, средние счета за электричество в районе выросли на 267% за пять лет, а пиковая нагрузка на сеть, по прогнозам Indiana Michigan Power, удвоится к концу десятилетия. С другой стороны, проект создаёт тысячи рабочих мест и укрепляет промышленную зону вокруг Южного Бенда, где параллельно строится завод GM и Samsung по производству батарей для электромобилей стоимостью $3,5 млрд. Позиция AWS на фоне конкурентов Рассматриваемый проект стал частью масштабной стратегии «AI Infrastructure at Scale», предполагающей инвестирование корпорацией Amazon свыше $100 млрд в строительство дата-центров и энергетических объектов в США. Для сравнения: OpenAI в рамках инициативы Stargate планирует развернуть ЦОД мощностью 33 ГВт, оценочная стоимость которых составит $1,4 трлн. Meta строит кампус Hyperion на 2 ГВт в американском штате Луизиана. Google возводит кластер West Memphis AI Campus у реки Миссисипи рядом с кампусом дата-центров Colossus от xAI, за которым стоит Илон Маск. В отличие от конкурентов, Amazon не только анонсирует и проектирует новые кампусы, но и де-факто оперативно вводит объекты в эксплуатацию. Как отметил директор Anthropic Майк Кригер: «На бумаге такие проекты выглядят красиво, но ценность появляется только тогда, когда стойки подключены и работают. Amazon действительно это умеет». Экономический эффект и стратегическое значение Кампус Project Rainier стал ключевым активом AWS в борьбе за контроль над рынком ИИ-инфраструктуры. По оценкам аналитиков Forrester, гибридная архитектура с чипами Trainium и Graviton снижает расходы на эксплуатацию ИИ-инфраструктуры (OPEX) для корпоративных клиентов на 20–30% относительно стандартных решений, ускоряя окупаемость ИИ-инвестиций. AWS подчёркивает, что проект обеспечивает: гибкость масштабирования; повышенную устойчивость инфраструктуры; снижение совокупной стоимости владения. Перспективы и выводы Amazon уже готовит новые кластеры ИИ-дата-центров в Северной Каролине, Пенсильвании и штате Вашингтон. Их инфраструктура повторяет принципы Project Rainier: модульность, энергоэффективность, независимость от GPU-поставщиков и ориентация на обучение больших языковых моделей. Ввод в эксплуатацию кампуса Project Rainier многие эксперты уже называют переломным моментом для всей отрасли ЦОД. Он показал уход эпохи зависимости от отдельных поставщиков GPU-ускорителей, энергетических и других компаний, продукты которых уступают место вертикально интегрированным проприетарным решениям, когда поставщики услуг ЦОД самостоятельно создают и кремниевые чипы, системы охлаждения и компоненты силовой инфраструктуры с учетом текущих задач и потребностей. The post Фотоотчет о ЦОД Amazon Project Rainier: $11 млрд инвестиций, 1 млн чипов и новая архитектура appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Как будут охлаждать серверы в 2026 году: плазма, роботы, мембраны и наноматериалы
Alternative Refrigerants Evaluation Programme
Controlled Hierarchically Engineered Superlattice Structures
Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса
Сектор дата-центров стремительно уходит от привычных вентиляторов и радиаторов. Им на смену приходят роботы, наноматериалы, плазма, специальные мембраны и жидкостные системы охлаждения в тандеме с ИИ-алгоритмами оптимизации. Тайваньские инженеры создают обслуживающих теплохладотехнику роботов, китайцы учат «аккумуляторы холода» предсказывать будущее, а французы превращают излишки серверного тепла серверов в источник электроэнергии для ЦОД. Даже гиганты вроде AMD […] The post Как будут охлаждать серверы в 2026 году: плазма, роботы, мембраны и наноматериалы appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Сектор дата-центров стремительно уходит от привычных вентиляторов и радиаторов. Им на смену приходят роботы, наноматериалы, плазма, специальные мембраны и жидкостные системы охлаждения в тандеме с ИИ-алгоритмами оптимизации. Тайваньские инженеры создают обслуживающих теплохладотехнику роботов, китайцы учат «аккумуляторы холода» предсказывать будущее, а французы превращают излишки серверного тепла серверов в источник электроэнергии для ЦОД. Даже гиганты вроде AMD и Samsung меняют подходы к охлаждению. Подробности обо всех технологических прорывах в дайджесте. Тайванцы представили роботов для обслуживания системы охлаждения ЦОД На мероприятии OCP Global Summit 2025 в Сан-Хосе (США) тайваньские компании Wistron и Wiwynn представили автономных роботов, которые самостоятельно обслуживают системы жидкостного охлаждения серверов. Технология призвана снизить риски перегрева оборудования и сократить простои. Ключевые особенности: Роботы используют ИИ-модули и сенсоры для навигации и обнаружения низкого уровня охлаждающей жидкости и дозаправки без участия человека. Системы совместимы с серверными стойками на базе открытых спецификаций OCP. Роботы могут выполнять диагностику систем охлаждения, выявлять утечки и генерировать рекомендации по повышению эффективности. Решения особенно актуальны для обслуживания серверов с высокой плотностью мощности компонентов (свыше 100 кВт на стойку), которые уже невозможно охлаждать исключительно при помощи вентиляторов. Проект поможет владельцам ЦОД справляться с дефицитом квалифицированного персонала и растущими энергозатратами при обслуживании ИИ-систем. Главные риски — высокая стоимость внедрения, кибербезопасность и сложности при обеспечении совместимости с разными типами охлаждающих жидкостей. Тайваньские вендоры уже объявили о сотрудничестве с рядом американских корпораций, владеющих гипермасштабными ЦОД. Эксперты ожидают, что это приблизит появление полностью автоматизированных дата-центров. Китайцы повысили КПД «аккумулятора холода» в ЦОД с помощью прогнозирующих моделей В Китае успешно протестировали инновационную систему управления инфраструктурой ЦОД на основе прогнозирующих моделей (Model Predictive Control; MPC) с механизмом коррекции данных. Инженерам удалось сделать охлаждение дата-центров более экономичным с помощью MPC и «аккумулятора холода» на основе скрытого фазового превращения (Latent Heat Thermal Energy Storage; LHTES). Ключевые моменты: Что такое LHTES? Это система, где холод (или тепло) сохраняется в специальных материалах, которые при изменении состояния (например, таянии или затвердевании) поглощают или отдают много энергии. Такие материалы называются фазопереходными (Phase Change Materials; PCM). Специализированные PCM позволяют хранить больше энергии, чем обычная вода или лёд. В чём раньше была проблема? Хотя LHTES помогает экономить энергию, есть ряд нюансов. Например, трудно точно управлять мощностью охлаждения, то есть количеством холода, которое система выдаёт в нужный момент. Это мешало использовать такие технологии на практике в дата-центрах. Что сделали китайцы? Учёные предложили новый способ управления мощностью LHTES на основе математического прогнозирования, добавив механизм коррекции данных (через фильтр Калмана). Механизм позволил подстраиваться под реальные изменения. Например, когда температура или интенсивность потока охлаждающей жидкости внезапно снижаются. Как проверяли? Был создан опытный образец LHTES. Эксперименты проводились в реальном дата-центре в Китае. Результаты: Доля ошибок при управлении мощностью сокращена до 1,5%. Экономия энергии достигла 21,5%. Затраты снизились на 60%. Главный вывод. Новая система управления делает LHTES надёжным и эффективным решением для охлаждения дата-центров, помогая экономить электроэнергию и снижать выбросы CO₂. Прорыв в термоэлектрическом охлаждении: наноматериалы повышают эффективность вдвое Учёные из Лаборатории прикладной физики Университета им. Джонса Хопкинса и инженеры корейской Samsung Research представили технологию термоэлектрического охлаждения, вдвое превосходящую по эффективности существующие аналоги. Ключевые факты: Основой разработки стали наноструктурированные материалы типа CHESS (Controlled Hierarchically Engineered Superlattice Structures). Технология обеспечивает почти 100% прирост эффективности на уровне материалов и до 70% — на уровне готовых холодильных систем. Новые модули не требуют компрессоров, движущихся частей и хладагентов — охлаждение происходит за счёт переноса тепла электронами. Объём используемого материала минимален — всего 0,003 куб. см на один модуль, что упрощает массовое производство. Потенциал применения: от компактных устройств до теплохладотехники для ЦОД и других крупных зданий. Разработка стала результатом десятилетних исследований в области нанотехнологий. Технология CHESS открывает путь к промышленным системам охлаждения, которые смогут конкурировать с традиционными компрессорными установками по КПД. Американские исследователи и их коллеги из Samsung Research продолжают сотрудничество для масштабирования технологии. Технология Data4 превращает тепло дата-центров в катализатор биомассы Французская компания Data4 реализовала на практике принципы «круговой экономики» на уровне ЦОД, создав технологию использования излишков серверного тепла для выращивания микроводорослей с последующей переработкой в биотопливо. Это топливо используется для электроснабжения систем охлаждения и другой инфраструктуры ЦОД. Проект реализован совместно с Фондом Университета Париж-Сакле. Демонстрационная система установлена на кампусе ЦОД Data4 в парижском пригороде Маркусси. Модуль размещен на крыше и работает в замкнутом цикле, исключающем риски для системы охлаждения серверов. Тепло и вода из последней направляются в агро-установку, куда также подаётся CO₂. Микроводоросли используют энергию и углекислый газ для фотосинтеза. Они поглощают CO₂ в 20 раз эффективнее деревьев на той же площади. Один дата-центр с такой системой способен удалять из атмосферы до 13 тонн CO₂ в год. Полученная биомасса может использоваться не только как сырье для изготовления биотоплива, но и как корм для животных или пищевая добавка для людей. Следующий этап — разработка модулей для установки на стены ЦОД, чтобы производить до 20 кг водорослей и улавливать 36 кг CO₂ в день. В Data4 отмечают высокий потенциал технологии. Только во французских дата-центрах ежегодно теряется около 18 ТВт*ч тепла. В США создали метод пассивного охлаждения ЦОД с помощью волоконных мембран Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) разработали инновационную систему охлаждения, способную радикально повысить энергоэффективность дата-центров и мощной электроники. Технология основана на специальной волоконной мембране, которая пассивно удаляет тепло путём испарения — без вентиляторов, насосов и компрессоров. Разработка описана в журнале Joule. Ключевые факты: Мембрана способна рассеивать более 800 Вт тепла на квадратный сантиметр — рекордный показатель для пассивных систем. Используется капиллярный эффект: жидкость поднимается по порам мембраны, испаряется и переносит тепло во внешнюю среду. Технология не требует дополнительной электроэнергии для удаления тепла и может снизить расход воды по сравнению с традиционными системами охлаждения. Американцы решили проблемы, актуальные для прежних итераций систем пассивного охлаждения на базе пористых мембран: засорение слишком мелких пор и «вскипание» при слишком крупных. Мембраны изначально создавались для фильтрации жидкостей, но после модификации показали выдающуюся термостабильность. Команда UCSD готовит прототипы плоских пластин, которые будут устанавливаться на центральные процессоры и чипы GPU. Учёные также создают стартап для коммерциализации технологии. Калифорнийский университет в Сан-Диего уже подал заявку на соответствующий патент (PCT/US24/46923). AHRI запускает исследование хладагентов с низким ПГП Американский институт кондиционирования, отопления и холодильного оборудования (AHRI) объявил о начале исследовательской программы по поиску и оценке альтернативных хладагентов с потенциалом глобального потепления (ПГП) ниже 300. Инициатива Alternative Refrigerants Evaluation Programme (AREP) направлена на независимую оценку новых хладагентов, появляющихся на рынке без полноценного тестирования. Это уже третий подобный проект AHRI — первые два (в 1990-х и 2010-х годах) были посвящены замене хладона R22 и других веществ с высоким ПГП. Предполагаются калориметрические испытания компрессоров, тесты на стабильность и совместимость с различными материалами. Испытания будут проводиться на лабораторных мощностях компаний-участников за их счёт. Начало запланировано на январь 2026 года. AMD разрабатывает встроенное жидкостное охлаждение для 3D-чипов AMD запатентовала технологию встроенного жидкостного охлаждения для 3D-стековых чипов, которая способна полностью заменить внешние радиаторы и вентиляторы. Новый патент под названием “Direct Cooling for SOIC Architectures” описывает систему циркуляции жидкости внутри корпуса чипа. Жидкость проходит через каналы между микросхемами, удаляя тепло прямо из зон наибольшего нагрева. Это позволяет создавать более тонкие и энергоэффективные процессоры без громоздких систем охлаждения. Технология рассчитана на применение в геймерских и серверных процессорах Ryzen, EPYC и MI300. Де-факто корпорация предлагает архитектуру, где крышка процессора становится входом и выходом для охлаждающей жидкости, что упрощает конструкцию и снижает высоту корпуса. В серверном сегменте AMD уже готовится к выпуску процессоров EPYC Venice (архитектура Zen 6, техпроцесс 2 нм), мощность которых, по прогнозам, превысит 1 000 Вт. Архитектура Zen 6 предложит до 256 ядер (Zen 6c) и пропускную способность памяти до 1,6 ТБ/с. Эксплуатация подобных чипов потребует передовых систем жидкостного охлаждения. Испанская YPlasma заменяет вентиляторы в серверах плазменными актуаторами Стартап YPlasma из Мадрида, созданный исследователями из Национального института аэрокосмических технологий Испании (INTA), разработал технологию плазменного охлаждения серверов и электроники без применения вентиляторов. Компания привлекла $2,5 млн от венчурных фондов Faber и SOSV для масштабирования исследований и вывода продукта на рынок. Принципы работы технологии: В ее основе лежат плазменные актуаторы типа DBD (Dielectric Barrier Discharge), каждый из которых состоит из пары медных электродов толщиной 2–4 мм, причем один обязательно покрывается тефлоном. При подаче высокого напряжения воздух ионизируется, создавая ионный ветер со скоростью до 40 км/ч (10 м/с). Поток эффективно охлаждает чипы, при этом система не имеет движущихся частей, работает почти бесшумно и потребляет менее 0,05 Вт. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="371" data-id="601439" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original-600x371.png" alt="" class="wp-image-601439" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original-600x371.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original-400x247.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original-768x475.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original-242x150.png 242w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Ionic_Wind_has_developed_its_own_plasma_cooling.original.png 1230w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="369" data-id="601440" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original-600x369.png" alt="" class="wp-image-601440" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original-600x369.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original-400x246.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original-768x472.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original-244x150.png 244w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_actuator_diagram.original.png 1275w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="365" data-id="601441" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880-600x365.png" alt="" class="wp-image-601441" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880-600x365.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880-400x243.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880-768x467.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880-247x150.png 247w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/10/Yplasma_smoke.width-880.png 880w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Преимущества перед вентиляторами: Экономия электроэнергии и пространства в серверных корпусах. Отсутствие вибраций, что увеличивает срок службы компонентов. Равномерное распределение температуры для избежания перегрева. Возможность защиты от коррозии и загрязнений в пыльных и влажных условиях (например, на промышленных объектах или в периферийных ЦОД). YPlasma сотрудничает с Intel и Lenovo, готовясь к коммерциализации технологии на рынке ноутбуков к концу 2025 года. Компания ищет партнёров для испытаний в серверном сегменте, где плазменное охлаждение может заменить вентиляторы в среднеплотных системах, не требующих жидкостного охлаждения. Ранее Intel, Apple и швейцарская Ionic Wind Technologies также исследовали возможность применения ионного ветра для охлаждения электроники. The post Как будут охлаждать серверы в 2026 году: плазма, роботы, мембраны и наноматериалы appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Какие модульные ЦОД будут в тренде в 2026 году: водород, дерево, ИИ-фабрики и не только
Благодаря высокой скорости развертывания и простому масштабированию дата-центры с модульной архитектурой оказались нарасхват в эпоху лавинообразного роста ресурсоемких задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Стремясь удовлетворить спрос, вендоры не забывают про инновации. Одни делают ставку на ИИ-фабрики, другие создают автономные вычислительные узлы на водородном топливе, третьи продвигают эко-модули из дерева. Детали самых интересных проектов 2025 […] The post Какие модульные ЦОД будут в тренде в 2026 году: водород, дерево, ИИ-фабрики и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Благодаря высокой скорости развертывания и простому масштабированию дата-центры с модульной архитектурой оказались нарасхват в эпоху лавинообразного роста ресурсоемких задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Стремясь удовлетворить спрос, вендоры не забывают про инновации. Одни делают ставку на ИИ-фабрики, другие создают автономные вычислительные узлы на водородном топливе, третьи продвигают эко-модули из дерева. Детали самых интересных проектов 2025 года в отраслевом дайджесте. Armada укрепляется на рынке модульных ЦОД: $131 млн инвестиций, релиз Leviathan и партнерство с Eclipse Energy Американский поставщик контейнерных ЦОД для периферийных вычислений Armada привлек инвестиции в размере $131 млн для масштабирования производства новой мегаваттной модульной платформы Leviathan. Компания также объявила о стратегическом партнерстве с Eclipse Energy для запуска автономных ЦОД на водородном топливе. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="450" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center-600x450.png" alt="Armada Leviathan " class="wp-image-601561" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center-600x450.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center-400x300.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center-200x150.png 200w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center-768x576.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Armada-Leviathan-modular-data-center.png 1000w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Leviathan — часть линейки Galleon. Продукт рассчитан на работу в отдаленных зонах. Модуль использует жидкостное охлаждение и поддерживает в 10 раз большую мощность вычислительной нагрузки, чем предыдущее решение из данной линейки, известное как Triton. Его можно развернуть за считанные недели рядом со стабильными источниками дешевой электроэнергии — от солнечных ферм до газовых электростанций или АЭС. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="392" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original-600x392.png" alt="Armada Leviathan" class="wp-image-601560" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original-600x392.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original-400x261.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original-768x501.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original-230x150.png 230w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/armada_galleon.original.png 800w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Вендор также объединил усилия с фирмой Eclipse Energy, которая превращает выработанные нефтяные месторождения в установки по биотехнологическому производству водорода. Партнеры планируют создавать устойчивые автономные модульные ЦОД, работающие на низкоуглеродном топливе. Armada уже сотрудничает с рядом энергетических компаний, включая Fidelis New Energy и Bakken Energy, а также с многочисленными промышленниками из США, Саудовской Аравии и Европы. ZTE представила новый модульный дата-центр для ИИ На мероприятии MWC Shanghai 2025 компания ZTE представила модульный дата-центр AIDC Prefabricated Container Solution для обслуживания ИИ-задач. Модуль поддерживает плотность мощности IT-нагрузки до 8 кВт на стойку при классическом воздушном охлаждении, а также до 40 кВт при использовании жидкостного охлаждения. Есть гибридный режим, предполагающий одновременное применение жидкостного и воздушного охлаждения. Расчетный PUE – 1.15 единицы. Минимизация показателя достигается за счет охлаждающих пластин, разделения горячих и холодных коридоров и фрикулинга. ЦОД из модулей собираются на площадке заказчика как конструктор Lego, обеспечивая высокую масштабируемость. CleanSpark и Submer начали сотрудничать в сегменте модульных ИИ-ЦОД Американский поставщик инфраструктуры для крипто-майнинга CleanSpark объявил о начале сотрудничества с испанской фирмой Submer, специализирующейся на жидкостном охлаждении и модульных дата-центрах. Партнеры планируют вместе проектировать и изготавливать энергоэффективную инфраструктуру для ИИ-ЦОД. Приоритет – высокая масштабируемость благодаря модульной архитектуре. CleanSpark управляет активами мощностью более 1 ГВт и строит новые площадки мощностью свыше 2 ГВт – главным образом в Северной Америке. Submer поставляет жидкостные системы охлаждения, повышающие плотность мощности вычислительного оборудования и его энергоэффективность. Компания, основанная в 2015 году в Барселоне, реализует проекты по всему миру — от США до Азии. EPS представила деревянные модульные ЦОД Dendora Австрийская компания Electric Power Systems (EPS) запустила производство модульных дата-центров с деревянным каркасом под названием Dendora. Ключевые факты: Каркас изготовлен из древесины австрийского поставщика Binderholz. Выбор структурного материала обусловлен стремлением к сокращению углеродного следа. Модули обеспечивают мощность от 10 до 40 кВт. ЦОД оборудованы системой охлаждения с поддержкой фрикулинга. В качестве хладагента используется пропан. Возможна интеграция солнечной электрогенерирующей установки. Избыточное тепло, генерируемое серверами, может использоваться для обогрева близлежащих зданий. Название — отсылка к науке о деревьях (дендрологии). Компания EPS, основанная в 1998 году, сегодня предлагает широкий ассортимент инженерной инфраструктуры ЦОД, включая решения для электропитания и охлаждения, монтажные стойки, СКС и системы ИБП. Ранее она реализовывала проекты по возведению ЦОД по заказу LAOLA1, Voestalpine, Würth Austria, Silicon Austria Labs и других корпоративных клиентов. Тренд на использование древесины при изготовлении ЦОД появился давно. В Швеции ее используют EcoDataCenter и Boden Type (CLT-панели). Microsoft строит два дата-центра в Вирджинии с применением клееного бруса. Vertiv и Prior1 также вывели на рынок деревянные модули ЦОД. Критики указывают на риски в сфере пожаробезопасности, но инженеры отмечают, что клееные деревянные конструкции демонстрируют высокую устойчивость к огню и разрушаются не быстрее стали. Prior1 представила модуль ЦОД из древесины <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="369" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1-600x369.png" alt="Prior1 представила модуль ЦОД из древесины" class="wp-image-601558" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1-600x369.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1-400x246.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1-768x473.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1-244x150.png 244w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Prior1_timber_2.original-1.png 866w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Немецкая компания Prior1 также разработала деревянный модульный дата-центр под названием IT Container Eco Fix. Размеры модуля — 6,5 × 3,0 × 3,4 м. Он вмещает до пяти стоек, оснащен системой непрямого охлаждения мощностью 14 кВт (хладагент — пропан) и ИБП на 15 кВА. Ключевые особенности: Конструкция из перекрестно-клееной древесины (CLT) X-LAM от DERIX Group устойчива к возгоранию и считается экологичной. Полное соответствие стандарту EN 50600, включая спецификации F90 (огнестойкость) и RC2 (защита от взлома). Все инженерные системы (электропитание, охлаждение, безопасность, мониторинг) поставляются в полностью собранном и протестированном виде. Дополнительная опция — крышная солнечная ферма на 5 кВт. По окончании эксплуатации модуль подлежит полной разборке и переработке. Варианты использования: На площадке клиента (on-premise-решение). Колокейшн-модель, где эксплуатацию осуществляет Prior1. Flex наращивает производство модульных ЦОД вместе с NVIDIA и делится их спецификациями Американская компания Flex объявила о партнерстве с чипмейкером NVIDIA для разработки модульных дата-центров с оптимизацией инфраструктуры под ИИ-задачи. Цель —масштабируемое производство энергоэффективных «ИИ-фабрик» на территории Северной Америки и Европы. Flex использует свои компетенции в сфере интеграции оборудования, электропитания и охлаждения, а также полный цикл производственных услуг. Оптимизировать производственные процессы поможет платформа NVIDIA cuOpt для планирования мощностей и логистики с применением «цифровых двойников», объединяющих данные об инвентаре, персонале и грузоперевозках. Вендор также опубликовал в открытом доступе эталонные проекты модульных ЦОД в рамках саммита Open Compute Project Global Summit в Сан-Хосе (США), состоявшегося в октябре 2025 года. Ключевые особенности: Ускорение развертывания: срок ввода в эксплуатацию сокращается до 6 месяцев. Интеграция систем: электропитание, охлаждение и вычислительные модули объединены в единое решение. Силовая инфраструктура: предварительно собранные силовые модули сокращают объем монтажных работ на площадке, а поддержка архитектуры 800 VDC позволяет максимизировать плотность мощности. Охлаждение: серверы комплектуются жидкостным охлаждением, а модульный блок распределения охлаждающей жидкости (CDU) обслуживает IT-нагрузку мощностью до 1,8 МВт. Скорость и расходы: стандартизация и предварительная сборка ключевых модулей минимизируют задержки и непредсказуемость при планировании затрат. Софт: встроенное ПО Lifecycle Intelligence обеспечивает мониторинг, предиктивную аналитику и оптимизацию на уровне системы. Northstar представила новую платформу модульных ЦОД Компания Northstar Enterprise + Defence, входящая в состав промышленной группы Northstar Technologies Group, представила усовершенствованную платформу модульных дата-центров, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом и интернетом вещей на периферии. Компания планирует использовать эту платформу, чтобы развернуть 100 000 монтажных стоек по всему миру, обеспечив быструю установку и высокую отказоустойчивость инфраструктуры. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-i6x4hdfhm9m" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/i6X4hDfhm9M?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/i6X4hDfhm9M?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Проект реализуется совместно с фирмой Owens Corning. Вендор интегрирует композитные и теплоизоляционные технологии партнера для повышения прочности модульных ЦОД, их энергоэффективности и устойчивости к внешним воздействиям. Отмечается, что конструкции из композитов на 30% легче алюминиевых аналогов. Модули защищены от коррозии, выдерживая ураганы категории 5 и торнадо класса F5. Возможна установка без фундамента — на крышах и при сложном рельефе. Заявлено соответствие спецификациям ICD-705, TEMPEST, HEMP и SCIF, что допускает использование модулей при реализации оборонных проектов. Плотность мощности IT-нагрузки — до 150 кВт на стойку. Модульные ЦОД Northstar производятся по принципу углеродной нейтральности и пригодны для полной переработки. Supermicro представила модульные решения для ускоренного развертывания ИИ-ЦОД Компания Supermicro анонсировала новую линейку фабрично протестированных модулей ЦОД под названием Data Center Building Block Solutions (DCBBS), объединяющих серверы, системы жидкостного охлаждения, инфраструктуру электропитания, IT-оборудование и ПО для автоматизации эксплуатационных процессов. Цели – сокращение сроков ввода в эксплуатацию дата-центров и снижение рисков, связанных с интеграцией отдельных компонентов, при создании ИИ-фабрик. Ключевые особенности DCBBS: Полный комплекс инфраструктуры: серверы, хранилища, жидкостное охлаждение (до 250 кВт на стойку), сетевые коммутаторы 800 GbE, блоки питания и батарейные модули. Совместимость с ИИ-архитектурами NVIDIA, AMD и Intel, включая NVL72 и GB200. Жидкостное охлаждение: применяются фирменные охлаждающие пластины Supermicro, которые удаляют до 98% генерируемого серверами тепла. Модульность на трех уровнях: серверный: конфигурация CPU, GPU, памяти и сетевых адаптеров; стоечный: оптимизация стоек по теплу, кабелям и электропитанию; уровень ЦОД: проектирование ИИ-ЦОД «под ключ» с учетом топологии, охлаждения и ПО. Программная экосистема: SuperCloud Composer — управление жизненным циклом стоек, серверов и контуров охлаждения; SuperCloud Automation Center — автоматизация обновления прошивок, ОС, оркестровки контейнеров и ИИ-пайплайнов; Developer Experience Console — среда самообслуживания и оркестровки. Сервис: комплексная сборка и тестирование кластеров на заводе, ускоренный монтаж на площадке. Энергоэффективность: снижение энергопотребления на 40% по сравнению с традиционными ЦОД с воздушным охлаждением. SuperX представила модульный дата-центр нового поколения — Modular AI Factory Сингапурская компания SuperX AI Technology Limited, ранее известная как Junee Limited, выпустила на рынок решение SuperX Modular AI Factory. Это готовый к развертыванию модульный дата-центр мощностью 20 МВт и площадью 6000 м², создаваемый по принципу plug-and-play и вводимый в эксплуатацию менее чем за шесть месяцев. Ключевые особенности: Высокая плотность мощности вычислительного оборудования: один базовый модуль вмещает шесть вычислительных блоков SuperX NeuroBlock, поддерживающих до 144 систем NVIDIA GB200 NVL72. Полная интеграция: вычислительные, охлаждающие и энергетические системы объединены в единую фабричную конструкцию. Высоковольтный постоянный ток (HVDC): распределение электропитания на постоянном токе исключает необходимость во многих компонентах и повышает эффективность всей системы. Охлаждение SuperX CryoPod: двухконтурная жидкостная система без водопотребления. Энергоэффективность: ожидаемый показатель PUE — 1,15. Энергохранилище и генератор: система SuperX Energy Vault, оптимизированная для хранения электричества из «зеленых» источников, и модульный генератор SuperX Power Core с поддержкой биотоплива. Fourier Cooling представила контейнерные модули ЦОД для ИИ-задач Американская компания Fourier Cooling вышла на рынок модульных ЦОД с линейкой предсобранных контейнерных жидкостно-охлаждаемых дата-центров, рассчитанных на ИИ-нагрузки и высокопроизводительные вычисления. Основные особенности: Надежность: резервирование инфраструктуры по схеме N+1 обеспечивает круглогодичную эксплуатацию без простоев. Высокая плотность: от 40 кВт до 200+ кВт на стойку благодаря технологиям прямого и погружного охлаждения. Интегрированное охлаждение: новая система охлаждения Cold Plate Container оснащена встроенным чиллером, обеспечивающим холодопроизводительность до 0,5 МВт на модуль без внешнего водоснабжения. Энергоэффективность: драйкулер с поддержкой фрикулинга (dry-cooler free cooling) и рекуперации тепла обеспечивает PUE < 1,25; Экологичность: замкнутый охлаждающий контур с минимальным водопотреблением позволяет работать в жарких и засушливых регионах. Решения Fourier позволяют сократить сроки развертывания ЦОД с нескольких лет до считанных месяцев, помогая подготовиться к новым поколениям GPU-серверов. Вендор уже развивает сеть поставок в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Compu Dynamics представила модульные решения для ЦОД с ИИ-нагрузками Американская Compu Dynamics запустила новое подразделение Compu Dynamics Modular (CDM) и представила две линейки модульных ЦОД для ИИ-задач. Проектирование и производство осуществляется в США. Заявлены поддержка любого IT-оборудования без привязки к вендору, а также полный цикл услуг: от проектирования до сервисного обслуживания. Особенности отдельных линеек: CDM L Series Оптимизация для обучения и тренировки ИИ-моделей. Плотность мощности 50–250+ кВт на стойку. Общая мощность до 3+ МВт. Подходит для гипермасштабных кампусов ЦОД и площадок колокейшн-провайдеров. CDM I Series Оптимизация для вычислений на периферии (Edge). Плотность мощности 50–250+ кВт на стойку. Общая мощность — до 500 кВт (или 1+ МВт при комбинированном охлаждении). Компактное решение для телекоммуникационного сектора, медицинских и образовательных учреждений, а также госструктур. Digi Power X подтвердила надежность модульного ЦОД ARMS 200 Американская Digi Power X Inc. объявила об успешной сертификации модульной платформы ЦОД ARMS 200, предназначенной для ИИ-нагрузок, на соответствие стандарту ANSI/TIA-942-C-2024 «TIA-942 Ready» (уровень надежности Tier 3). Tier 3 подтверждает высокую отказоустойчивость и возможность обслуживания без остановки работы. Стандарт ANSI/TIA-942 охватывает архитектурные особенности, системы электроснабжения, охлаждения, телекоммуникационное оборудование, системы кибербезопасности и физическую защиту ЦОД. ARMS 200 — модульное решение мощностью от 1 МВт, рассчитанное на высокоплотные ИИ-кластеры. Платформа объединяет сертифицированную инженерную инфраструктуру, GPU NVIDIA и серверные системы Supermicro. Duos Edge AI получила новый патент на модульный ЦОД и дополнила его газовыми турбинами Наблюдая замедление проектов ЦОД из-за дефицита генерирующих мощностей и долгого подключения к инженерным сетям, компания Duos Edge AI («дочка» Duos Technology Group) вывела на рынок модульные ЦОД для периферийных вычислений, совмещающие вычислительные мощности высокой плотности и мобильные источники электропитания. Ключевые факты: Модель “Pod + Power”. Модульные контейнерные узлы (плотность мощности 100 кВт+ на стойку) работают в тандеме с мобильными газовыми турбинами, обеспечивая автономное энергоснабжение и ввод объекта в эксплуатацию за 90 дней без подключения к центральной сети сетевым операторам. Назначение. ЦОД создавался, чтобы обслуживать локальные вычислительные нагрузки со стороны систем образования, здравоохранения, телеком-операторов и муниципалитетов. Запатентованная конструкция. Вендор запатентовал двухдверный шлюз с фильтрацией, который защищает оборудование от пыли, влаги и загрязнений в сельских районах, обеспечивающий условия, близкие к чистым помещениям. Система повышает физическую безопасность, гарантируя сохранность критически важного оборудования. Air2O представила модульные стойки HTDACRA для ЦОД нового поколения <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="335" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original-600x335.png" alt="Air2O представила модульные стойки HTDACRA для ЦОД нового поколения" class="wp-image-601508" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original-600x335.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original-400x223.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original-768x429.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original-250x140.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Air2o.original.png 831w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Компания Air2O разработала концепцию High Thermal Density Air-Cooled Rack Assembly (HTDACRA), предполагающую использование составных (stackable) массивов серверных стоек для достижения высокой плотности мощности IT-оборудования в ЦОД. Ключевые характеристики: Формат: горизонтально расположенные 42U-стойки, складываемые в модули. Поддерживаемая плотность мощности на стойку: до 320 кВт при воздушном охлаждении, где используется двухконтурная система следующего вида: подача воздуха при температуре до 26 °C, охлаждаемого на входе в стойку до 18 °C; генерируемое серверами тепло (~40 °C) охлаждается до 23 °C для повторного использования. до 600 кВт при прямом жидкостном охлаждении (здесь первый контур заменяется распределительным коллектором [CDU]). Эффективность использования машзалов. В помещении размером 16 × 25 × 20 м можно установить 120 модулей, что эквивалентно 400 м² полезной площади и мощности 40 МВт. Для сравнения, действующий ЦОД Prime в Мадриде (Испания) с той же мощностью занимает 26 000 м². Инженеры Air2O отмечают, что стандартная 19-дюймовая стойка, разработанная AT&T в 1920-х годах, устарела и не предназначена для оборудования с высокой тепловой плотностью. По их мнению, «ЦОД будущего не должен напоминать телефонную станцию столетней давности». PoliCloud привлекает €7,5 млн для развития сети Edge-ЦОД в Европе Французский стартап PoliCloud, базирующийся в Каннах, получил €7,5 млн для создания сети периферийных дата-центров (Edge DC), предназначенных для облачных и ИИ-нагрузок. Компания позиционирует себя как европейскую альтернативу американским поставщикам услуг ЦОД с гипермасштабной инфраструктурой, соответствующую требованиям цифрового суверенитета ЕС. Инвестиции поступили от Global Ventures, MI8 Limited, OneRagtime, Inria и частных инвесторов. Средства пойдут на комплектацию команды и масштабирование бизнеса в Европе. PoliCloud интегрирует собственную инфраструктуру с программным обеспечением Hivenet, создавая контейнерные ЦОД для безопасных вычислений и хранения данных. Каждый Edge-ЦОД оснащен 104 GPU (производитель не раскрывается). В 2026 году клиентам будет доступно 10 000 GPU. Южная Корея сделала ставку на периферийные микро-ЦОД Министерство науки и ИКТ Южной Кореи запускает проект стоимостью 27,3 млрд вон ($19,9 млн) по строительству в стране сети микро-ЦОД на базе отечественных ИИ-чипов. Цели: развертывание многочисленных компактных дата-центров вне Сеула для обслуживания малых и средних предприятий, госпиталей и госучреждений (сейчас 90% коммерческих ЦОД страны сосредоточено в столичном регионе, что ограничивает развитие локальных игроков); использование чипов Furiosa AI и Rebellions вместо решений Nvidia; тестирование и масштабирование национальных ИИ-технологий в рамках реальной инфраструктуры. Контейнерные микро-ЦОД получат вычислительные системы, хранилища данных, а также системы энергоснабжения, охлаждения и безопасности в виде модульных блоков. Проект рассчитан на 2025–2029 годы. Планируется объединение новых дата-центров в масштабируемую облачную архитектуру. Zella DC представила модульный дата-центр нового поколения Zella Max <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="400" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1-600x400.png" alt="" class="wp-image-601506" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1-600x400.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1-400x267.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1-768x512.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1-225x150.png 225w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Zella-DC-new-Zella-Max-1024x683-1.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Австралийская компания Zella DC, специализирующаяся на микро-дата-центрах, запустила новую модель Zella Max, предназначенную для периферийных вычислений. Главное отличие от предыдущих продуктов вендора в том, что в качестве основы при изготовлении Zella Max больше не используется переоборудованный мультимодальный контейнер: корпус создан «с нуля» для обеспечения надлежащей прочности, энергоэффективности и масштабируемости. Предлагаются следующие конфигурации: Zella Max 4 — однодверный блок, до 4 модулей Zella Pro; Zella Max 6 — двухдверный, до 6 модулей Zella Pro с двусторонним доступом. <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="315" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-600x315.png" alt="" class="wp-image-601505" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-600x315.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-400x210.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-768x403.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-1536x807.png 1536w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original-250x131.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/zella_max_zella_dc_II.original.png 1586w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Особенности: предустановленные системы охлаждения, электропитания и безопасности; энергоэффективная и герметичная архитектура без дверей-шлюзов; компактность и быстрая установка. Vertiv усиливает позиции в секторе модульных ЦОД: покупка Great Lakes, анонс OneCore и SmartRun <img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="337" data-id="601501" src="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия-600x337.png" alt="" class="wp-image-601501" srcset="https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия-600x337.png 600w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия-400x225.png 400w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия-768x432.png 768w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия-250x140.png 250w, https://telecombloger.ru/wp-content/uploads/2025/11/Без-названия.png 840w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /> Vertiv представила модульную платформу ЦОД OneCore для ИИ-задач. Решение мощностью от 5 до 50 МВт собирается на заводе и имеет следующие характеристики: поддержка до 944 стоек при плотности мощности до 100 кВт на стойку; интеграция IT-инфраструктуры, систем электропитания, охлаждения и управления; использование жидкостного охлаждения, системы ИБП Trinergy и платформы Vertiv Unify для централизованного мониторинга; эксплуатация при температурах от –20°C до +55°C. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-txraz16hvhy" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/TXRAZ16HVHY?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/TXRAZ16HVHY?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Еще одна новинка в ассортименте вендора получила название SmartRun. Это модульная платформа для ускоренного развертывания ЦОД под ИИ, которая объединяет распределение электропитания, жидкостное охлаждение, сетевую инфраструктуру и горячие коридоры в едином блоке. Ключевые факты: Скорость развертывания: до 1 МВт в день, что на 85% быстрее традиционного строительства ЦОД. Компоновка: готовые модули включают силовые шинопроводы, трубопроводы жидкостного охлаждения из нержавеющей стали, изоляцию горячих коридоров и СКС. Назначение: облачные и ИИ-нагрузки. Вендор также приобрел производителя стоек Great Lakes Data Racks & Cabinets за $200 млн. Эта компания из Пенсильвании (США), основанная в 1985 году, специализируется на разработке и интеграции серверных стоек, включая сейсмостойкие модели и решения для эксплуатации вне помещений. Покупка расширит ассортимент стоек Vertiv и позволит вендору улучшить свои модульные ЦОД при помощи технологий Great Lakes Data Racks & Cabinets. Siemens предлагает модульный дата-центр без капитальных затрат Siemens Smart Infrastructure, Cadolto Datacenter и Legrand Data Center Solutions запустили совместный продукт — модульный дата-центр. Ключевые особенности: Формат “все-в-одном”: полностью готовый к работе модуль с предустановленными системами электроснабжения, климат-контроля, безопасности и автоматизации зданий. Быстрая реализация: весь процесс от планирования до запуска занимает 6–12 месяцев. Гибкость применения: постоянное и временное развертывание на площадках корпоративных клиентов, обслуживание лабораторий, размещение на поле боя и восстановление после катастроф. Экономия ресурсов: на 30% меньше выбросов CO₂ при строительстве; 90% компонентов подлежат вторичной переработке; возможность повторного использования модулей. Оплата: Siemens Financial Services предлагает гибкую аренду без первоначальных вложений, что делает продукт доступным даже для временных IT-площадок и небольших исследовательских центров. Партнеры выполняли разные задачи в рамках проекта. Siemens выступала технологическим интегратором. Cadolto Datacenter — производитель и генеральный подрядчик, отвечает за сборку и климатическую технику. Legrand — поставщик инфраструктуры для машзалов, включая стойки, СКС и ИБП. Поставщик модульных ЦОД Durata купил производителя металлоконструкций Tolley Fabrications Британская компания Durata, специализирующаяся на силовом оборудовании и модульных ЦОД, купила производителя металлоконструкций Tolley Fabrications. Цель сделки — интеграция технологий металлообработки Tolley Fabrications в бизнес-процессы Durata для повышения контроля качества и сокращения сроков производства. Ожидается, что сделка укрепит позиции Durata на мировом рынке ЦОД, упрощая контроль над жизненным циклом проектов — от проектирования до обслуживания. Вендор нацелен на расширение международного присутствия и повышение технологического уровня продукции. Canovate представила микро-дата-центр для малого бизнеса Компания Canovate Elektronik выпустила микро-дата-центр для филиалов крупных предприятий, а также субъектов малого и среднего бизнеса. Ключевые особенности: Вся необходимая инфраструктура ЦОД в одном корпусе: стойка, охлаждение, ИБП, PDU, система пожаротушения и мониторинга окружающей среды. Плотность мощности IT-нагрузки – 2–4 кВт. Установка без фальшполов и внешних кондиционеров. Дистанционное управление и мониторинг. Сертификаты UL, CSA и RoHS, отражающие соответствие международным стандартам. Canovate Micro Data Center рассчитан на эксплуатацию в любых помещениях — от складов до учебных заведений. Решение можно использовать «из коробки» — без дополнительной настройки и оптимизации. iA Cloud и Lumcloon Energy разработают энергоэффективные модульные ЦОД Ирландская Lumcloon Energy и южнокорейская iA Cloud подписали меморандум о взаимопонимании для совместной разработки технологий модульных дата-центров нового поколения. Цель — повышение энергоэффективности и устойчивости инфраструктуры ЦОД в Европе. Ключевые детали проекта: Инвестиции в размере €3,5 млн в разработку и тестирование прототипа модульного ЦОД в формате 40-футового контейнера. Применение технологии иммерсионного охлаждения, обеспечивающей оптимальный уровень энергоэффективности. Привлечение финансирования из бюджета ЕС для масштабирования производства и распространения своих решений в государственном и частном секторах. Ранее Lumcloon Energy уже подписала соглашение с SK Ecoplant о строительстве первого в Европе дата-центра на топливных элементах, а также подала заявку на возведение ЦОД стоимостью €1 млрд в графстве Уэстмит. BluSky AI переориентируется с золотодобычи на производство модульных ЦОД Американская компания BluSky AI Inc. (ранее Inception Mining) объявила о выходе на рынок модульных дата-центров. Ранее BluSky AI занималась добычей золота (рудник Clavo Rico в Гондурасе). Теперь она собирается изготавливать модульные ЦОД под ИИ-задачи. Приоритетный рынок – США. Вендор намерен развертывать ЦОД мощностью от 1 МВт. Благодаря модульной архитектуре показатель можно будет сравнительно быстро и просто доводить до 60 МВт из расчета на одну площадку по мере роста нагрузки. The post Какие модульные ЦОД будут в тренде в 2026 году: водород, дерево, ИИ-фабрики и не только appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Стандарты и сертификация инфраструктуры ЦОД: как сектор готовится к 2026 году?
Сектор ЦОД готовится к тектоническому сдвигу. От TIA и OCP до Google и Arm — лидеры рынка формируют совершенно новые стандарты и механизмы сертификации, которые изменят представления о качестве, энергоэффективности и безопасности инфраструктуры дата-центров. На первый план выходят размеры стоек, устойчивость оборудования, эффективность чипов и совместимость с ИИ-нагрузками. Детали в дайджесте. TIA представит новый стандарт […] The post Стандарты и сертификация инфраструктуры ЦОД: как сектор готовится к 2026 году? appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.
Сектор ЦОД готовится к тектоническому сдвигу. От TIA и OCP до Google и Arm — лидеры рынка формируют совершенно новые стандарты и механизмы сертификации, которые изменят представления о качестве, энергоэффективности и безопасности инфраструктуры дата-центров. На первый план выходят размеры стоек, устойчивость оборудования, эффективность чипов и совместимость с ИИ-нагрузками. Детали в дайджесте. Стандарты и сертификация инфраструктуры ЦОД TIA представит новый стандарт качества инфраструктуры ЦОД в 2026 году Ассоциация телекоммуникационной промышленности (Telecommunications Industry Association, TIA) объявила о начале работы над новым международным стандартом DCQS (Data Center Quality Standard). Цель — повышение качества, устойчивости и надёжности инфраструктуры ЦОД. Представители организации отмечают, что сегодня в отрасли отсутствуют единые стандарты качества физической инфраструктуры, что вызывает разночтения при оценке ее надёжности и экологичности на разных этапах — от проектирования до эксплуатации. Задачи нового стандарта: Создание единой системы оценки и сертификации для нужд операторов дата-центров, поставщиков услуг ЦОД и регуляторов. Упрощение отбора вендоров и устранение дублирующих процессов. Введение общих практик в сфере строительства, эксплуатации и обслуживания. Приоритезация критериев оценки устойчивости и надёжности инфраструктуры в разрезе всего жизненного цикла. Инициатива реализуется через площадку TIA QuEST Forum. Среди участников присутствует корпорация Google, чьи эксперты подчёркивают важность сотрудничества заинтересованных сторон для охвата всех элементов инфраструктуры ЦОД. Черновик стандарта будет представлен в 2026 году для общественного обсуждения. Эксперты: MLPerf – новый стандарт оценки инфраструктуры ИИ-дата-центров MLPerf Training Benchmark – набор отраслевых бенчмарков для измерения производительности систем машинного обучения (МО) в разных сценариях. По мнению ряда аналитиков, обеспечивая объективную оценку производительности и энергоэффективности систем, работающих с ИИ-нагрузками, он стал де-факто базовым инструментом для стандартизации, а также выбора элементов инфраструктуры ЦОД и подходов к ее оптимизации, включая: оборудование; конфигурации; архитектуры; способы повышения энергоэффективности. Аналитики отмечают, что рост вычислительных требований ИИ-моделей заставил операторов дата-центров пересматривать классические архитектуры и переходить к высокопроизводительным системам, оптимизированным под обучение нейросетей. MLPerf Training Benchmark позволяет инженерам объективно сравнивать производительность систем и выбирать оптимальные аппаратно-программные конфигурации. Отдельные тесты позволяют оценивать эффективность развёртывания ИИ-моделей в стандартных и периферийных ЦОД. С четвертой версии (релиз в 2024 году) MLPerf учитывает общее энергопотребление и эффективность систем при обучении моделей. Это критичный параметр для современных дата-центров. В версии 5.0, выпущенной в 2025 году, в качестве инструмента оценки производительности при обучении современных моделей вместо GPT-3 стала использоваться Llama 3.1 (405B). Разработчики сохранили акцент на измерении энергопотребления всего ЦОД и добавили интегрированные метрики энергоэффективности. В результате MLPerf теперь все чаще объединяет проектировщиков и операторов ЦОД, а также вендоров вокруг единых метрик производительности и энергоэффективности, формируя основу для инфраструктуры ЦОД нового поколения. Arm и OCP готовят новые стандарты энергоэффективности серверных чипов Компания Arm Holdings plc объявила о партнёрстве с организацией Open Compute Project (OCP) для разработки стандартов энергоэффективной инфраструктуры ИИ-дата-центров. Она вошла в совет директоров OCP наряду с Meta, Google, Intel и Microsoft, чтобы координировать развитие открытых стандартов для ИИ-инфраструктуры. <iframe allow="accelerometer 'none';autoplay 'none';camera 'none';ch-ua 'none';clipboard-read 'none';clipboard-write;display-capture 'none';encrypted-media 'none';gamepad 'none';geolocation 'none';gyroscope 'none';hid 'none';identity-credentials-get 'none';idle-detection 'none';keyboard-map 'none';local-fonts 'none';magnetometer 'none';microphone 'none';midi 'none';payment 'none';picture-in-picture;publickey-credentials-create 'none';publickey-credentials-get 'none';screen-wake-lock 'none';serial 'none';sync-xhr;usb 'none';window-management 'none';xr-spatial-tracking 'none';" allowfullscreen="" class="arve-iframe fitvidsignore" credentialless data-arve="arve-youtube-nlgmvbbljoa" data-lenis-prevent="" data-src-no-ap="https://www.youtube-nocookie.com/embed/NlGMvBBlJoA?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" frameborder="0" height="0" loading="lazy" name="" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" scrolling="no" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/NlGMvBBlJoA?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0" title="" width="0"> Партнеры уже публиковали в открытом доступе спецификацию Foundation Chiplet System Architecture (FCSA), которая позволит разным производителям разрабатывать совместимые чиплеты для систем-на-кристалле (SoC). FCSA обеспечивает вендорно-независимую архитектуру чиплетов, упрощая интеграцию компонентов от разных поставщиков. Отмечается, что переход от отдельных серверных плат к интегрированным SoC снижает энергопотребление и задержки, повышая производительность на ватт. ЕС стандартизирует подходы к обеспечению энергоэффективности ЦОД в 2026 году Еврокомиссия готовит масштабные реформы в сфере цифровой инфраструктуры. В I кв. 2026 года будут представлены пакет по энергоэффективности дата-центров (Data Centre Energy Efficiency Package) и дорожная карта по цифровизации и ИИ в энергетике. Цель — сделать европейские дата-центры углеродно-нейтральными к 2030 году. ЕС делает ставку на сочетание технологического суверенитета и климатической ответственности. Ожидается, что новые правила в ближайшие годы радикально изменят требования к проектированию, отчётности и эксплуатации дата-центров. Они дополнят уже действующие инструменты, включая: Директиву об энергоэффективности (EED, 2023), которая обязывает государства-члены ЕС публиковать в единой базе данные об энергоэффективности дата-центров мощностью от 500 кВт. Регламент (ЕС) 2024/1364, который ввел общеевропейские показатели устойчивости и систему «рейтингов» для дата-центров. Акт об искусственном интеллекте (AI Act, 2024), требующий публикацию отчётности по энергопотреблению ИИ-моделей. Регламент об эко-проектировании серверов и систем хранения данных, устанавливающий минимальные стандарты эффективности и требования к переработке компонентов. ICFEn Framework – новый инструмент оценки устойчивости ЦОД от nLighten Европейский поставщик услуг ЦОД nLighten разработал инновационный стандарт для оценки экологической эффективности — Integrated Carbon-Free Energy (ICFEn). Инструмент уже используется в дата-центрах компании в Великобритании, Германии и Испании. Ключевые особенности: возможность определения доли «зеленых» генерирующих мощностей в энергопотреблении ЦОД с почасовой детализацией; оценка рекуперации тепла; определение вклад дата-центров в стабилизацию центральной энергосети за счет передачи в нее излишков электричества, накопленного в системе ИБП, в часы пиковой нагрузки. Разработанная совместно с Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) методика выходит за рамки традиционных энергетических показателей. Она согласована с требованиями Директивы ЕС об энергоэффективности и обновлённого Протокола по выбросам парниковых газов (GHG Protocol). Новая методология опубликована под лицензией Creative Commons, что позволяет другим операторам ЦОД применять или адаптировать её. Компания намерена распространить отчётность на базе ICFEn на все европейские дата-центры и обеспечить независимую верификацию данных. Omdia: к 2030 году 21-дюймовые стойки Open Rack станут стандартом для ИИ-ЦОД По прогнозу аналитиков консалтинговой компании Omdia, рынок стоек для дата-центров ожидает технологическая перестройка. Прогнозируется, что к 2030 году более 70% поставок будет приходиться на 21-дюймовые стойки стандарта Open Rack. Спрос на традиционные 19-дюймовые аналоги стандарта EIA-310 будут генерировать в основном в корпоративные дата-центры, не обслуживающие ресурсоемкие ИИ-задачи. Ключевые драйверы перехода: Поддержка отраслевых лидеров. Dell и HPE внедрили модульную архитектуру DC-MHS (Data Center Modular Hardware System), разработанную в рамках Open Compute Project. Рост ИИ-нагрузок. Серверы для обслуживания ИИ требуют увеличенного пространства под системы жидкостного охлаждения, распределения электропитания и кабель-менеджмент — всё это эффективнее реализуется в более широких стойках. Переход облачных гигантов. Microsoft, Amazon, Meta, Google, ByteDance, Huawei и Oracle уже внедряют 21-дюймовые стойки как отраслевой стандарт. ODM-производители сообщают, что ажиотажный спрос на такие решения стал нормой. Эксперты также отмечают инженерные преимущества: Охлаждение. Более широкий воздухозабор и возможность установки крупных вентиляторов повышают эффективность охлаждения. Масштабируемость. Поддержка мощных процессоров и модульных апгрейдов без изменения интерфейсов ввода-вывода. Совместимость. Серверы из 19-дюймовых стоек можно установить в 21-дюймовые, но не наоборот — это делает новый стандарт более «долгоживущим». OCP призывает к созданию стандартов для ИИ-дата-центров Организация Open Compute Project (OCP) предложила выработать единые стандарты для инфраструктуры ЦОД, обслуживающих системы искусственного интеллекта. В открытом письме, опубликованном перед мероприятием OCP Global Summit 2025 в Сан-Хосе (США), представители AMD, Google, Nvidia и Meta отметили, что отсутствие отраслевых стандартов мешает развитию ИИ-инфраструктуры, несмотря на масштабные инвестиции в силовое оборудование и системы жидкостного охлаждения. Ключевые элементы инициативы OCP: Создание рабочих групп по вопросам электропитания, охлаждения, мониторинга, механических инфраструктурных систем и сетевых решений. Разработка стандартов для проектирования ключевых элементов физической инфраструктуры, охватывающих такие параметры как ширина проходов, размеры стоек, несущая способность фальшпола. В OCP подчёркивают, что масштаб и масса современных ИИ-систем превосходят возможности традиционных ЦОД, что делает многие из них несовместимыми с новыми нагрузками. Унификация должна обеспечить взаимозаменяемость инфраструктуры и ускорить внедрение инноваций. HSE пересматривает правила безопасности резервуаров под давлением Британское Управление по охране труда и промышленной безопасности (HSE) инициировало общественное обсуждение пересмотренных Правил безопасности резервуаров, эксплуатируемых под давлением (Pressure Systems Safety Regulations, PSSR). Приём предложений открыт до 11 ноября 2025 года. К участию приглашаются представители промышленности, профессиональных объединений и организации с соответствующим опытом. Регламент PSSR затрагивает инфраструктуру ЦОД, в которых используются системы под давлением. Например, холодильные установки с чиллерами и компрессорами, газовые системы пожаротушения (FM-200, Novec 1230) или резервное энергоснабжение с баллонами. Для владельцев таких дата-центров пересмотр правил может означать обновление требований к техническому надзору, сертификации и безопасности оборудования. Eurovent запустила схему сертификации климатического оборудования в условиях пустыни Организация Eurovent Certification представила новую программу сертификации, ориентированную на производительность кондиционеров, чиллеров, VRF-систем, крышных холодильных установок (руфтопов) и специализированных охладителей IT-оборудования, работающих в условиях жаркого пустынного климата. Ключевые особенности программы: Испытания проводятся при температуре 46 °C (порог T3) с возможностью дополнительного тестирования при 48 °C (T4). Введён специальный сезонный показатель эффективности DSEER, отражающий реальную работу оборудования в экстремальной жаре. Ожидается, что инструмент обеспечит проектировщиков и производителей достоверными данными о производительности в реальных условиях и создаст конкурентное преимущество для брендов, прошедших тестирование. The post Стандарты и сертификация инфраструктуры ЦОД: как сектор готовится к 2026 году? appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.